238 
MEMORIAS C1ENTIFICAS I LITERARIAS. 
Este cuadro nos hace ver a primera vista que el alumbrado clectrieo 
es ventajoso. Sin embargo, los gastos de instalacion son considerables, i 
los resultados consignados deben ser un tanto modificados si se atiende 
a quehai cierta tendencia a deprimir los demasalmnbrados, para ha- 
cer sobresalir las cualidades del alumbrado electrico. De estudios mui 
serios hechos en Paris, se desprende no obstante, que a igual emision 
de luz, la electrica cuesta menos que el gas; i tomando en consideracion 
el interns del dinero invertido i uso del material, los costos de uno i 
otro alumbrado se encuentran en la proporcion de 1 a 2,26. En- 
tre nosotros es necesario agregar, que la diferencia seria mayor. 
A si, aunque la instalacion de los aparatos electricos seria mas dis- 
pendiosa i el i uteres del dinero es mas subido, en eambio el ,gas 
tiene un precio excesivamente alto comparado con el de Paris. 
Damos en seguida las reglas practicas que es necesario observar 
para sacar todo el partido posible de los aparatos, sin que sufran 
deterioros ui interrupciones. 
1. ° Instalacion de la maquina. — Debe colocarse donde no ba- 
ya limaduras metalicas, sob re un zocalo rxjido de cualquier material, 
cuidando que los pies reposen bien i queden facilmente acequibles 
los diferentes organos. 
Los hilos de cobre que conduzcan la electricidad de las maquinas 
a los reguladores, deben teuer un diametro tanto mayor cuanto ma- 
yor sea su lonjitud: para 5 metros de distancia entre la maquina i el 
regulador, los hilos conductores deben teuer 1 mm. de diametro; de 
5 a 10 metros, 1^ mm.; de 10 a 20 metros, 2 mm. i en jeneral el 
diametro que indique la teona. Pasando la distancia de 110 metros 
es necesario cambiar la velocidad de la maquina, colocaudose en cir- 
cunstancias teoricas mui distintas; por consiguiente, no convendra 
pasar de 50 metros de distancia entre la maquina i el regulador si 
se quiere tener el mayor efeeto util. 
2. ° Aislamiento de los conductores. — Si los hilos no estan cubiertos 
de una materia aisladora de la electricidad, no deben tocarse ni estar 
en contacto con la tierra en ninguno de los puntos de su trayecto. 
Los puntos de suspension deben estar bien aislados. 
3. ° Velocidad i sentido del movimiento. —La velocidad puede va- 
riar de 850 a 900 vueitas por minuto; pero una vez obtenida debe 
mantenersela constable durante toda la marcha. Se mide facilmente 
la velocidad empleando un contador velocimetro de Deschiens, que 
basta aplicar en el eje de la maquina durante un tiempo determi- 
uado. 
