Geologie und Hygiene im Stellungskrieg. 
295 
aus erforderlich (Skizze 3) \ In feinem Kies mit grobem Sand wird 
am besten ein Filterrohr in den Bohrrohrfuß eingebracht und das Bohr- 
rohr entsprechend angehoben (Skizze 2) ; feinkörniger Boden kann 
besondere Kies- oder Sandfiltervorlagen im Bohrrohr (Skizze 3) oder 
um das unterste geschlitzte Filterrohr herum (Skizze 4) erforderlich 
machen. Es kommt auch vor, daß man Filterschlitze an mehreren 
durchlässigen Schichten einbauen muß, welche durch wasserundurch- 
lässige Schichten getrennt sind. Letztere schließt man dann mit 
vollwandigen Aufsatzrohren ab (Skizze 5). In das Bohrrohr oder 
in das Aufsatzrohr wird ein besonderes Saugrohr von drei und 
mehr Zentimeter Weite eingebaut (Skizzen 2 — 5 und 8). 
Die beiden militärischen Anleitungen zum Bohren rechnen 
also schon mit verfügbarer Zeit; sie schreiben Verwendung von 
Tiefbohrbrunnenmaterial im Kriege vor, „um entweder bei Neu- 
bauten von Voll- oder Feldbahnen in Gegenden mit wenig fließendem 
oder stehendem Wasser das zum Speisen der Lokomotiven erforder- 
liche Wasser durch Erschließen von Grundwasserschichten herbei- 
zuschatfen, oder um vom Feinde zerstörte Brunnenanlagen auf 
Bahnhöfen usw. durch neue ähnliche Anlagen zu ersetzen.“ Damit 
und mit den zugelassenen Bohrtiefen geht bereits die Anleitung 
1901 weit über die Erfordernisse des reinen Bewegungskrieges 
oder der früheren verhältnismäßig kurzen Festungskämpfe hinaus, 
sie ahnt gewissermaßen die nahezu unbegrenzten Möglich- 
keiten des langwierigsten aller Stellungskriege voraus. 
Dem Bohrzeug ist das Brunnen gerät im Feldgerät einer 
Eisenbahnbau-Kompagnie angepaßt und besteht aus : 
1 Saug- und Druckpumpe mit Hand- und Eiemenantrieb. 
2 etwa je 5 m lange schmiedeeiserne 2"-Saugrohre. 
1 Saugfilterspitze. 
1 Arbeits-Pumpenzylinder mit Stechventil (für Wassertiefen 
über 5 m; Bohrlochpumpe). 
Pumpengestänge (9 Stück, etwa je 4 m lang). 
Steigerohre von 105 mm innerem, 114 mm äußerem Durch- 
messer (8 Stück, etwa je 5 m, 2 und 1 m lang, zusammen 
rund 33 m). 
Pumpenanschlußstück und Frosthahn. 
Stahldrahtbürsten, Rohrschellen, Zungen, Rohrschneider, 
Schlüssel, Laschen, Bolzen, Schrauben, Muffen und sonstiges 
Zubehör. Die Rohre und Gestänge haben Muffenverbin- 
dungen. 
1 Nach van Wervecke 1916 a. a. 0. p. 27 darf innerhalb der wasser- 
führenden Schichten keine Verkleidung mit vollen Rohren erfolgen. Hier- 
über muß aber in jedem Einzelfall der Pumpversuch entscheiden; in 
mehreren von mir geleiteten Bohrungen haben vollwandige Rohre bei 
starkem Wasserzudrang von unten genügt. 
