XXII 
Wenn also an das Ende einer an eine Zentrale abgeschlossenen Leitung zunächst keine Lampe 
angeschlossen ist, und darauf eine bestimmte Anzahl von Lampen allmählich eingeschaltet 
wird, so erhalten die ersten Lampen zunächst noch die volle Spannung der Zentrale, mit 
wachsender Anzahl werden sie aber einem steigenden Spannungsabfall ausgesetzt, der bei 
110 -Volt-Lampen prozentisch viermal so groß ist, wie bei 220-Volt-Lampen. Da aber für 
die Helligkeit des Brennens die Abweichung von der normalen Spannung entscheidend ist, 
so werden die 110-Volt-Lampen bei gleicher Zahl und gleicher Zuleitung viel mehr hinter 
ihrer normalen Helligkeit Zurückbleiben. Wenn man nun auch in dem betrachteten, einfachen 
Falle die Spannung in der Zentrale durch Regulierung so erhöhen könnte, daß sie am Ende 
eines der von der Zentrale ausgehenden Kabels und an den daran angeschlossenen Lampen 
den Normalwert erhält, so ist dies doch, wenn an eine Zentrale viele Kabel angeschlossen sind, 
nicht für alle Kabel gleichzeitig möglich. An den Enden sehr stark belasteter Kabel, wie z. B. 
in der Langgasse, werden dann die Spannungen wesentlich niedriger sein, als an den Enden 
der schwach belasteten, und die an die stark belasteten Kabel angeschlossenen Konsumenten 
werden berechtigte Klagen führen. Der Unterschied wird bei einer Anlage mit 110-Volt- 
Lampen prozentisch viermal so groß sein, wie bei einer 220-Volt-Anlage, und man wird daher 
bei der letzteren viermal so viel Lampen anschließen können, wenn man gleiche Helligkeits- 
unterschiede zulassen will. Den gleichen Spannungsabfall, wie bei Vervierfachung der Lampen- 
zahl, erhält man auch, wenn man die Lampenzahlen gleich läßt und die Leitungslänge ver- 
vierfacht, oder wenn man die Lampenzahlen verdoppelt und die Leitungslänge gleichzeitig 
verdoppelt. Wenn die Kabel nicht bis zu ihrer Erwärmungsgrenze in Anspruch genommen 
sind, wobei, wie oben gezeigt wurde, eine Verdoppelung der Lampenzahl bei Verdoppelung 
der Spannung zulässig ist, so wird also die Ausnutzbarkeit des Kabelnetzes bei Verdoppelung 
der Spannung in bezug auf Längenausdehnung und Lampenzahl zusammen vervierfacht. 
Dieser außerordentliche Vorteil veranlaßt jetzt die Stadt Danzig, nach dem Beispiel von 
Berlin, Breslau und Stettin, die bisherige Betriebsspannung ihres Elektrizitätswerkes von 
110 Volt auf 220 Volt zu erhöhen. In den Straßen, wo die Kabel von so großen Strömen 
„ belastet“ sind, daß sie über kurz oder lang verstärkt werden müßten, erspart man durch 
die Spannungserhöhung diese Verstärkung, und in den Straßen, w r o noch keine Kabel liegen, 
werden die Kosten der neu zu verlegenden Kabel, weil sie nur kleineren Querschnitt zu 
haben brauchen, wesentlich billiger. Schon in diesem Jahre werden für die unnötig werdende 
Kabelverstärkung gespart 71000 M und wegen des Minderpreises der neu zu verlegenden 
dünneren Kabel 18000 M. Dem gegenüber betragen die im ganzen ein für allemal für die 
Umwandlung aufzuwendenden Kosten nach den Anschlägen des Stadtrats Meckbach und des 
Ober-Ingenieurs v. Schmidt 195000 M, die von der Stadtverordnetenversammlung bereits 
bewilligt sind. Die Maßnahme der Stadtverwaltung verspricht danach einen außerordentlichen 
wirtschaftlichen Nutzen. 
7. Sitzung am 18. Oktober 1905. 
Nach der Begrüßung der zahlreich erschienenen Mitglieder durch Herrn 
Professor Momber widmete der Sekretär für auswärtige Angelegenheiten, 
Herr Professor Dr. Conwentz, einen warmen Nachruf dem am 6. Oktober 
verstorbenen Ehrenmitgliede der Gesellschaft, Geh. Regierungsrat Professor 
Dr. F. v. Richthofen- Berlin. Er ist am 5. Mai 1833 in Schlesien geboren, 
also an demselben Tage, in derselben Provinz wie ein anderes Ehrenmitglied 
der Gesellschaft, Professor Dr. Bail, mit welchem er auch gleichzeitig an der 
heimatlichen Universität Naturwissenschaften studierte. Nach seinen Studien- 
jahren in Breslau und Berlin ging er nach Wien, um bei der K. K. Geo- 
logischen Reichsanstalt den praktischen Dienst kennen zu lernen, da eine 
preußische Anstalt der Art damals noch nicht bestand. Darauf brachte er 
