310 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
(lu’oii avait li'iité de traverser ces terrains mouvants au moyen de pal- 
planches. M. Poetsch enfonea. jus(pi’à 0"'.50 dans la couche de lignite. 
tuyaux de 0"‘u20 de diamètre rangés sur tout le jiourtour du puits. 
Il ferma ensuite ces tuyaux hermétiipiement à leur partie intérieure, 
au moyen d’un bouchon en bois n'couvert de couches successives 
de ciment, plâtre, argile et asphalte, vl finalement d’une ron- 
delht en 1er. Il relia ces tuyaux entre eux à h'ur partie supérieure i»ar 
un tuyau commun, vl plaça à leui' intérieur d’autres tuyaux de 
de diamètre ouverts à leur ]iartic intérieure et réunis égahmient 
entre eux à leur partie supérieure. Une machine à congélation du sys- 
tème Carré, combinée avec uiu' pompe foulante, envoyait dans les 
jM'tits tuyaux intérieurs une solution de chlorure calcicpie à 40" 
Paumé et à une température de — 25" C. : cette solution remontait 
ensuite à la machine par l’espace annulaire compris entre les tuyaux 
concentri(iues. Au bout de od jours, la température du fond du puits 
fut abaissée de -b 11" C à — 10" C. Le puits devint parfaitement 
sec. et le terrain aussi dur (pie du grès sur une épaissmir de l'‘'.50 
environ. Les ouvriers purent achever le creusimient au pic. à la poin- 
terolle et au marteau ; leiii" présimce dans le puits y éh‘\ ait la temiié-- 
rature à un degré très supportable l" C. environ), bien qu’on 
continuât à faire circuler dans les tuyaux le courant réfrigérant (1). 
l)i.strn»ufi(ui (te Ya]>em* de Neiv-York. — Divers essais avai(‘nt 
éb' faits à Aew-York di's 1877 pour l’établissement d’une canali- 
sation fournissant à domicile. i>our le chautfage et la force motrice. d(* 
la va[)eur produite dans une station centrale. A partir de 1880. la 
New York steam Co. s’ajipliipia ivsolument à la mise à exécution de ce 
jirojet : et elle commença l’installation dans le district P>. près de 
Creenwich Street, d’une série de (Ü générateurs de 250 chevaux cha- 
cun. reiirésentant une force di‘ 10 000 chevaux, et destinée à desservir 
à l’aide de conduites souterraines un rayon d(* 1000 à 1200 mètivs. 
Lt's générateurs sont du type Babcock et \Yilcox. comprenant un 
corps |>rincipal de chaudhTe et. par-dessous, un système de tubi'S à eau 
incliiu'sde l’avant à l’arrière, et reliés à lem- point le plus bas ]»ar un 
tambour collecteur de boues. Ces tubes à eau sont en f‘r forgé peu 
épais. 
L('s chaudières sont disposées en rangées de 1 G sur chacun des 4 
étages inférieurs d’un bâtiment construit tout entier (mi matériaux in- 
(1) Zeitschrift fùr Berg, Hhtten, loid ■'^alinemcesen im Pretissischen 
Staatc. 
