REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES, 
311 
combustibles. Le tirage est obtenu au moyen de "2 cheminées de GG 
mètres de hauteur et d’une largeur constante de 5"‘,80, auxquelles 
on a adjoint à chaque étage un aspirateur Sturtevant de 3'“ de dia- 
mètre. 
La vapeur, produite à une pression de G atmosphères, est amenée 
dans deux tambours collecteurs, d’où elle passe dans la canalisation. 
Celle-ci comprend un réseau de conduites pour la distribution de la 
vapeur à domicile, et un autre pour le retour à la station centrale des 
eaux condensées. Les conduites de vapeur ont un diamètre qui varie 
de 4'2ü à 150 millimètres. Elles sont placées, comme aussi les con- 
duites de retour, dans des troncs d’arbres creusés, ou bien dans des 
canaux rectangulaires doublés de bois. Pour les conduites de vapeur, 
ou interpose, entre l’enveloppe en bois et le tuyau, de la laine de 
scories destinée à immobiliser la couche d’air isolante. La perte de 
chaleur est ainsi relativement faible ; et la tension ne tombe guère, 
môme aux extrémités du réseau, au-dessous de 5 atmosphères. 
La liberté des dilatations est assurée, non plus à l’aide de boîtes à 
étoupes, comme on l’avait essayé d’abord, mais au moyen de varia- 
teurs. Ces appareils consistent essentiellement en un tambour cylin- 
drique muni de deux couvercles en calotte sphérique, dans lesquels 
pénètrent les extrémités des tuyaux. Ces extrémités sont fixées par 
leurs brides, dans le tambour, à deux feuilles de cuivre ondulées main- 
tenues dans le joint des calottes ; ces feuilles de cuivre, par leur élas- 
ticité, permettent un jeu de 70 millimètres environ. On place un 
variateur de i25 en mètres. 
Des compteurs de vapeur sont installés à l’entrée des maisons (1). 
Porte-tube épurateur pour imlicateur <le niveau. — Les règle- 
ments de chaudières à vapeur prescrivent l’emploi d’un tube indica- 
teur en verre faisant connaître le niveau de l’eau à l’intérieur du géné- 
rateur : ce tube est en effet l’appareil indicateur le plus sûr et le plus 
précis. Malheureusement il se trouve souvent hors d’usage, soit par suite 
d’une mauvaise installation, soit surtout à cause de l’impureté des 
eaux d’alimentation. Dans ce cas, le dépôt détruit la transparence 
du verre et obstrue complètement les passages étroits des robinets du 
tube, à moins qu’on ne purge très souvent ; mais cette dernière opé- 
ration use i-apidement les robinets, et cause fréquemment le bris du 
tube ex()osé à des variations trop brusques de température. 
(1) Die Techniciier. 
