298 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
l’action nuisible des courants d’air froid : la production de vapeur est 
plus régulière, et les dangers d’explosion sont moins grands (1). 
Clapet (le retenue pour appareils à vapeur. — Lorsque plu- 
sieurs générateurs à vapeur sont réunis en batterie et reliés par des 
branchements à une tuyauterie générale desservant les machines, s’il 
se produit une rupture en un point quelconque du système, la vapeur 
afflue de toutes parts à ce point et fait irruption dans le local des chau- 
dières en causant souvent de graves accidents. Rarement, en effet, il 
est possible d’aller fermer à la main les valves de prise de vapeur pla- 
cées sur les branchements des chaudières. Mais il y a un moyeh de 
prévenir en pareil cas l’échappement de la vapeur : c’est de munir 
chaque générateur d’un clapet de retenue, placé sur le branchement 
qui communique avec la tuyauterie générale et se fermant automati- 
quement en cas de rupture. 
M. Artigue, constructeur à Paris, a imaginé un appareil de ce 
genre qui paraît remplir le but d’une façon satisfaisante. C’est un 
clapet ordinaire qui, à l’état normal, reste suspendu à l’aide d’un 
ressort, de façon à ne pas opposer d’obstacle à l’écoulement de la 
vapeur. Mais si, par suite d’une rupture, cet écoulement s’effectue 
avec une intensité anormale, la différence de pression qui existe entre 
les deux faces fait céder le ressort : le clapet vient s’appliquer sur son 
siège, et le passage de la vapeur est arrêté. Une buttée limite la levée 
du clapet. Du côté opposé, un piston faisant frein atténue l’intensité 
du choc. L’appareil est en bronze ou en fonte garnie de bronze. La 
levée du clapet est de 10 millimètres. Le ressort, en fil d’acier émaillé, 
a 4 millimètres de diamètre : sa flexibilité est de 1,375 millimètre 
pour un kilogramme ; il y a une flexion iniliale de 5 millimètres, 
correspondant à une charge de 3k70. En service normal, l’appareil 
ne crée aucune résistance nuisible sur le passage de la vapeur. Dès 
qu’on a fermé la valve de prise de vapeur ou qu’on a réparé l’avarie, 
le clapet se rouvre de lui-même et se trouve de nouveau prêt à fonc- 
tionner (2). 
Des clapets de retenue analogues, mais sans ressort, sont déjà 
aujourd’hui généralement employés sur les tuyauteries d’alimentation 
des chaudières. 
Graissage des courroies de transmission. — Souvent, pour eill- 
(1) Engineering. 
(2) Bulletin de la Société d' encouragement. 
