REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
323 
ii accidents ont été attribués à une surchauffe par manque 
d’eau ; 
4, au développement de pressions trop fortes ; 
3. à des corrosions intérieures ; 
3, à une surchauffe par l’effet des dépôts ou des matières 
grasses ; 
2. à l’emploi de chaudières à petits éléments où la circulation 
était mal assurée ; 
15, à des causes diverses. 
Les chaudières à petits éléments, au point de vue 
de la sécurité. — Les chaudières multitubulaires ou à petits 
éléments sont les plus recommandables au point de vue de la 
sécurité : leur emploi exclut d’une manière que l’on peut rendre 
à peu près absolue l’éventualité des accidents à grands effets 
dynamiques ; et il est relativement facile de prévenir les 
accidents de détail, dus aux avaries des tubes bouilleurs, ou de 
rendre les conséquences de ces accidents inoffensives pour les 
personnes. 
Pour prévenir les accidents, il y a lieu : 
i° D’assurer la régularité dans l’alimentation : a) en surmon- 
tant le faisceau vaporisateur d’un réservoir mi-partie plein de 
liquide, d’une large capacité ; b) en veillant à la constitution et 
au fonctionnement irréprochables des appareils d’alimentation 
(pompes, petits chevaux, injecteurs, etc.) : ne jamais fermer en 
marche, autant que possible, dans les générateurs Belleville, 
le robinet gradué d’alimentation : ne pas employer le même 
appareil pour alimenter à la fois des générateurs à pression 
différente ; c) en évitant l’obstruction des tubes bouilleurs : 
employer des systèmes de circulation simples, sans parties 
rétrécies, faciles à visiter et nettoyer totalement ; éviter les 
causes d’entartrement et d’embouage, régler judicieusement les 
vidanges, pratiquer des nettoyages complets et suffisamment 
fréquents ; d) en évitant une vaporisation trop active eu égard 
aux facilités du renouvellement et de la circulation de l’eau dans 
le faisceau des tubes bouilleurs ; conduire les feux avec une 
suffisante modération. 
2° De visiter soigneusement et fréquemment les générateurs, 
notamment aux endroits où des fuites se sont produites. 
3° De n’employer que des chaudières dans lesquelles le 
faisceau des tubes surchauffeurs est noyé complètement, et ce 
pour éviter les ouvertures de ces tubes. 
