REVUE DES RECUEILS PERIODIQUES. 
663 
ment adaptées aux chaudières n’offrent pas à l’évacuation de la vapeur 
une section suffisante, et que souvent même elles ne fonctionnent que 
d’une façon incomplète ou tardive. 
M. J. Barbe, constructeur à Molenbeek-lez-Bruxelles , a imaginé 
récemment une soupape préservatrice des explosions, dont le fonction- 
nement paraît s’effectuer d’une manière infaillible et toujours efficace. A 
la partie inférieure delà chaudière est adaptée une boîte dont le tond 
consiste en un disque en cuivre de 0 m ,08 à O m ,IO de diamètre, soutenu 
par un levier auquel est fixé un contrepoids, celui-ci étant réglé suivant 
le degré de pression maximum que l'on ne veut pas dépasser. Lorsque 
ce maximum est atteint dans la chaudière, la soupape s’ouvre, et laisse 
s’évacuer rapidement une grande quantité d’eau. La vaporisation étant 
ainsi diminuée considérablement et le volume de la chambre de vapeur 
augmenté, la pression baisse immédiatement dans la chaudière. Outre 
qu’elle laisse s’échapper de l’eau au lieu de la vapeur, la soupape de 
M. J. Barbe a sur la soupape de sûreté ordinaire l’avantage de ne jamais 
s’obstruer ni s’encrasser, et d’être soustraite à l’action inintelligente du 
chauffeur. Enfin, elle peut s’appliquer à toute espèce de générateurs ; 
elle a été essayée déjà avec un entier succès dans un grand nombre 
d’établissements de Belgique et de l’étranger. 
Les incrustations des chaudières, en même temps quelles constituent 
un danger d’explosion, sont cause d’une grande déperdition de chaleur. 
Un nouveau procédé de désincrustation qui semble être réellement effi- 
cace, c’est celui de M. J. Pistre : il est basé sur l’emploi des huiles lour- 
des de goudron (coaltar). 
Il résulte d’expériences faites dans diverses usines du midi de la 
France que le goudron de houille possède la propriété de précipiter les 
principes calcaires et salins, à l’état liquide, au fond des chaudières où 
on l’introduit ; et il amène même à se détacher en croûtes, ou à se liqué- 
fier, les dépôts anciens existant déjà dans le générateur. 
On verse donc dans la chaudière 50l) grammes environ d’huiles 
lourdes de goudron par mètre cube d’eau. Au bout d’un certain temps, 
dont la durée dépend de la nature de l’eau, tous les mois par exemple, 
on laisse s’échapper par le robinet de purge le dépôt liquide formé, et 
on le remplace par une nouvelle quantité de goudron. 
Contrairement à la plupart des ingrédients proposés jusqu’à ce jour 
comme désincrustants, le goudron de houille n’altère nullement le métal 
de la chaudière ; mais il conserve les tôles, rivets et métaux, en les pré- 
servant de l’oxydation produite par l’humidité. L’économie de combus- 
tible obtenue dans les divers établissements où le procédé est appliqué 
est, paraît-il, de 10 à 15 p. c. 
Utilisation de la chaleur solaire. — Oïl Connaît les essais prati- 
