C H Ë 
. s \ 1 ï -5 
irwîer , & fon perdrait une partie confidérabîe de 
la chaleur. 
Jufqu’ici nous n’avons parlé que d’échauffer une 
feule chambre ; mais il eft évident que fi l’on a plu- 
fieiïr cheminées les unes au-deffus des autres , ou 
adoffées les unes aux autres , on peut y pratiquer 
des tuyaux b qui , communiquant avec ceux de la 
première , recevront d’elle un dégré de chaleur pref- 
qu’ëgale, & que même ces communications peuvent 
< être ouvertes latéralement ; de forte qu’un même 
feu peut échauffer à gauche, à droite, deffus ou 
delfous ; il fera feulement néceffaire dans ce cas 
qu’il foit plus grand ; d’où il fuit qu’en difpofant artif- 
î tement les tuyaux de cheminée d’une maifon qu’on 
] bâtit , on pourrait à la lettre en échauffer toutes les 
chambres par un ou deux feux allumés au réz-de- 
chauffée , & dont les locataires paieroient en com- 
mun la dépenfe qui ferait même en ce cas affez mé- 
diocre. 
Toutes ces communications pourraient être in- 
terrompues à volonté par des foupapes placées dans 
i les tuyaux aux endroits convenables ; mais une at- 
î tention que l’on doit avoir, c’eft que ces foupapes 
j joignent exariement, pour ne pas laiffer perdre une 
partie de la chaleur. 
On pourroit craindre que la fumée , retenue dans 
! tous ces dédales , n’y produisît une grande quantité 
de fuie, qui d’un côté en diminuerait la capacité , 6c 
< de l’autre ferait dangerQufe fi elleVénoità s’allumer; 
mais on n’a rien à craindre de ce côté-là. M. de 
Montalembert s’eft affuré , en pratiquant des ouver- 
tures par où il pouvoir voir dans ces tuyaux, que la 
fumée y couroit avec une rapidité fi finguliere , que 
Ton ne doit craindre aucun dépôt de fa part , du 
moins pendant un fort long-tems , & il feroit aifé 
d’y ménager des ouvertures fermées d’une pierre 
ou d’un volet de fer, par lefquelleson pourroit, en 
cas de befoin , les nettoyer ; il fera feulement né- 
ceffaire que le feu foit affez vif pour que la fumée 
ne fe refroidiffe pas aux extrémités du tuyau , juf- 
qu’à fe réfoudre en eau , parce qu’en ce cas , non- 
feulement elle n’échaufferoit plus, mais encore elle 
gâterait en très-peu de tems toute la maçonnerie. 
La figure t. repréfente l’élévation d’une cheminée , 
; ,vue en face * dans laquelle on a pratiqué un poele 
<eny confervant une cheminée A , qu’on peut fermer 
par le moyen de deux battans D fie. E , dont l’un eft 
repréfenté ouvert ,& l’autre fermé. Lorfque les deux 
portes font ouvertes , c’eft une cheminée ordinaire 
■qui devient poêle lorfqu’on les ferme. On en voit en 
partie la ftru&ure intérieure, au moyen de la bri- 
{urefiG. 
La fig. 2 eft une coupe de la même cheminée fur la 
ligne ÆFdu plan /g. 3. On y voit l’âtre ou foyer 
RR , élevé fur le petit maffif GH, brifé en T, & 
exprimé par les mêmes lettres dans le plan ; cette 
cheminée ayant quatre pieds dans œuvre , on en prend 
vingt- deux pouces pour la largeur de la petite che- 
minée à conftruire dans la grande. On éleve fur le 
fond RR les deux côtés LL en briques de quatre 
pouces d’épaiffeur , fie l’on forme la voûte M , dont 
la naiffance eft à douze ou quipze pouces du bas du 
foyer ; l’on y pratique dans le fond une ouverture 
M pour le paffage de la fumée, d’un pied de large 
fur environ neuf pouces ; fur les deux jambages de 
cette voûte, on éleve aufîi les deux languettes N, 
n®. 1 , N, n°. 2, la languette N x montant jufqu’au 
diaphragme PP , qui traverfe & ferme totalement la 
cheminée . Le détail de ce diaphragme eft exprimé 
fis • 4 - On y voit les foupapes, n°. 1 & x, repré- 
sentées,^. x, fous les mêmes numéros. La languette 
Rf 1 doit fe terminer à un pied environ au-deffous du 
diaphragme P , pour laiffer un libre paffage à la fu- 
!$çç torique la foupape double# 0 » t eft fermée ; çette 
t 
t H E 385, 
foupape eft compofée de deux plateaux h fie q;iè 
plateau fupérieur h eft deftiné à fermer fouverturè 
a , 1 inférieur q à fermer l’ouverture d ; ces deux ou- 
vertures ne peuvent jamais être fermées enfemble, 
puifque la foupape double eft d’une feule piece mo- 
bile fur fon axe k i fig, 4 , & lorfque la partie h eft 
abattue pour fermer l’ouverture a , cette foupap© 
perd la fituation poirituée/, & l a iff e par conséquent 
un libie paffage a la fumee par l’ouverture d i le mé- 
rite de la conffiuéhon de cette foupape confifte à 
conferver la chaleur dans les tuyaux latéraux tan- 
dis que celui du milieu eft ouvert : il faut avom at- 
tention de faire faire la partie h plus pefante que 
celle q , afin que la première puiffe entraîner la der- 
nière par fon propre poids , lorfqu’on lui aura laiffé 
la liberté de retomber. La foupape n°. x étant fim- 
ple , ne demande aucune explication. Quant à la 
façon de faire mouvoir ces foupapes , on lent qu’en 
luppofant qu’on ait adapté à l’extrémité de chacun 
de leur axe, un levier plus ou moins grand, félon 
la pefanteur de la foupape, tel qu’on les voit eh rtk s 9 
fig • ^ 5 & plaçant un double levier tu pour renvoi au 
coin du tuyau de la cheminée , on pourra ouvrir Sc 
fermer ces foupapes avec les cordons vv ,yy, fie 
ces diffetens mouvemens étant , s’il étoit néceffaire , 
encaftrés dans l’épaiffeur de la languette de la chemi- 
née, n’auraient aucune faillie, & ne s’oppoferoient 
en aucune façon aux oruemens : il Faut avoir atten- 
tion de placer un obftacle derrière la foupape n° . x , 
qui ne lui permette pas de s’ouvrir jufqu’à la ligne 
Verticale, afin qu’elle puiffe retomber par fon pro- 
pre poids en lâchant le cordon yy , qui doit refter 
accroché , ainfi que celui tout le tems qu’on 
voudra tenir les foupapes ouvertes. 
La fig- 3 le P^n de la cheminée ; GH & IK font 
deux maffifs de briques de quatre pouces , laiffant 
fept pouces d’intervalle dans l’objet de foutenir des 
briques de huit pouces de longueur, placés de façon 
à laiffer en deffous deux paffages à la fumée. Lorf- 
qu’on en veut faire la dépenfe , & qu’on eft à portée 
d’avoir des plaques de fonte de fer , on en place une 
de toute la largeur LM, & l’on fupprime les deux 
petits maffifs de brique GHScIK Il eft même indif- 
penfable de fe fervir de ces plaques toutes les fois 
qu on veut que 1 atre de la cheminée foit au niveau du 
plancher, & quil a peu d’épaiffeur ; alors on y re- 
médie en plaçant des plaques deffus & deffous. 
La fig. 4 repréfente le chaffis de fer 0000 , qui doit 
être de la longueur & de la largeur du tuyau de la 
cheminée , fcelié par fes quatre extrémités 0000 , &c 
foutenu dans fa grande dimenfton par plufieurs pat- 
tes de fer lcellees dans le mur & dans le parement 
de la cheminée. La partie m doit être couverte à de- 
meure fie exa&ement fermée avec des tuiles , bri- 
ques ou pierres de taille , ou même avec une double 
tôle, comme les foupapes. Les axes ki,fg de ces 
foupapes doivent traverfer le parement de la chemi- 
née pour recevoir à leur extrémité les mouvemens 
de renvoi répondans aux cordons. 
Ld. fig. 5 eft une vue en face des différens mouve- 
mens néceffaires au jeu des foupapes ; l’on y voit 
qu au moyen du mouvement de renvoi de la double 
loupage n° . 1 , elle peut fe mouvoir avec la même 
facilité que la foupape fimple n°. x; il fuffira, pour 
les faire mouvoir , de deux cordons tels qu’on eft en 
ulage d’en avoir pour les fonnettes. 
La fig. fi repréfente l’élévation d’une cheminée-poêle^ 
dont les portes A & B s’ouvrent en couliffes , paffent 
derrière chaque jambage , & vont jufqu’à l’extrémité 
des deux parties C & D , pratiquées en faillie à côté 
de la cheminée. Ces parties faillantes C fie P) font le 
plus ordinairement du même marbre du chambranle ? 
mais elles peuvent être auffi de menuiferie ; alors > 
dans ççtte conftru£tion ? la cheminée rèfte ouverte de 
