BIBLIOGRAPHIE. 
623 
Brush, qui fonctionne depuis plusieurs années en Amérique, notam- 
ment dans les rues de New-York, était représenté à l’Exposition par 
des lampes d’une intensité lumineuse moyenne de 39 carcels, donnant 
en moyenne 52 carcels par cheval mécanique. — Les appareils Weston 
avaient une intensité lumineuse moyenne de 85 carcels, et donnaient 
65,3 carcels par cheval. 
B. Lampes à dérivation. - — On installe les lampes monophotes 
ordinaires de façon à ce que la bobine de réglage soit en dérivation sur 
le circuit principal : quand l’arc s’allonge dans une lampe, l’intensité 
diminue dans le courant principal, mais s’accroît dans la bobine ; il 
y a ainsi compensation presque complète. 
M. Tchikoletf et M. Lontin ont modifié dans ce sens les régulateurs 
Foucault et Serrin. M. Mersanne dispose d’habitude les charbons hori- 
zontalement à la partie inférieure du mécanisme, et il fait usage d’ar- 
milles réfléchissantes. M. Gramme intercale dans le circuit dérivé, à la 
suite de l’électro-aimant, un mécanisme trembleur, qui, en cas d’allon- 
gement de l’arc, imprime au porte-charbon supérieur une série de 
déplacements minimes et saccadés : on supprime ainsi les oscillations 
qui accompagnent ordinairement le mouvement des charbons sous 
l’action de forces antagonistes. D’autres dispositifs très intéressants ont 
été imaginés par MM. Berjot, Crompton, Gérard, Brockie, etc. 
Les lampes Gramme de l’Exposition présentaient une intensité 
lumineuse moyenne de 102 carcels, et donnaient 63,8 carcels par 
cheval mécanique; celles de Berjot, avec une intensité lumineuse 
moyenne de 154 carcels, fournissaient 59,7 carcels par cheval méca- 
nique; et celles de Crompton, dont le pouvoir éclairant équivalait à 
82 carcels, rendaient 46,2 carcels par cheval. 
G. Division par distribution. — Supposons que l’on ait 12 lampes 
à monter sur un circuit. Le fil de section 12 se divisera en arrivant à 
la première lampe : un fil de section 1 se rendra à la lampe, et le fil du 
circuit conservant une section 1 1 se dirigera vers la 2 e lampe où il 
laissera de même un fil de section 1 ; et ainsi de suite. 
C’est d’après ce principe que sont installés les régulateurs Gravier 
et Giilcher. Ce dernier est remarquable par la fixité de son arc et la 
simplicité de son mécanisme. L’électro-aimant, disposé horizontale- 
ment, pivote sur un axe horizontal. En face de l’une des extrémités 
de cet électro-aimant est le porte-charbon supérieur, fait en fer, et 
relié au porte-charbon inférieur par un cordon passant sur une poulie. 
En marche normale, le porte-charbon supérieur est saisi par l’électro- 
aimant, qui, occupant une position inclinée, le maintient légèrement 
