638 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
pâte et la durée de son séjour dans le four ; enfin la sixième est des- 
tinée à la sortie des matières. 
La machine à agglomérer est constituée comme suit. Un axe com- 
mande par l’intermédiaire d’un pignon deux engrenages montés sui- 
des arbres qui, à l’aide de manivelles et bielles remontantes, attaquent 
un joug sur lequel s’articule un balancier supérieur. En tirant celui-ci 
vers le bas, autour de son articulation située à l’autre extrémité, on 
appuie d’une part sur un piston démouleur qui expulse une briquette 
de son alvéole après qu’elle a accompli une demi-révolution, et de 
l’autre sur un piston mouleur qui comprime dans une nouvelle case 
les matières fournies par un distributeur ordinaire. Lorsque la com- 
pression est suffisante, l’articulation de l’extrémité du balancier porte- 
piston se soulève, en remontant par l’intermédiaire de plaques un 
contre-balancier inférieur muni d’un piston mouleur ascendant. 
Celui-ci vient donc comprimer par-dessous la matière ; et lorsque 
cette compression s’est effectuée au même degré que par-dessus, l’ar- 
ticulation du balancier, suivant le mouvement de la tige du piston 
d’une presse hydraulique, se détache des plaques qui la relient au 
balancier inférieur ; et toute compression cesse jusqu’à ce que la 
machine arrive au point mort. L’arbre de transmission porte un tam- 
bour muni de rainures qui sollicitent les uns après les autres les 
galets du plateau à alvéoles, de façon que, à chaque oscillation du 
balancier, ce plateau, tournant d’un pas, présente aux pistons une 
nouvelle briquette à démouler et une autre à fabriquer. La compression 
exercée est de 300 kilos par centimètre carré ; et cette pression est 
la même sur toutes les briquettes et dans toutes les parties d’une 
même briquette (1). 
Le chauffage et la yentilation à l’école Moiige. — Les bâtiments 
de l’école Monge, à Paris, construits récemment d’après les plans dé 
M. Demimuid, professeur à l’École centrale des arts et manufactures, 
comprennent essentiellement en sous-sol les réfectoires ; au rez-de 
chaussée et au premier étage, les classes ; au second étage, les dor- 
toirs. Le chauffage y est obtenu par le système de circulation d’eau 
chaude ou d’hydrocalorifères. 
Il y deux groupes d’installations. Chacune d’elles est alimentée en 
sous-sol par un massif de trois chaudières. Ces chaudières sont verti- 
cales, à foyer intérieur de 0 m 90 de diamètre et 3 m 70 de hauteur, la 
virole extérieure ayant l mi 20 de diamètre et 4 m 00 de hauteur : la 
(I) Bulletin de la Société d' encouragement pour l'industrie nationale. 
