REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
639 
couche d’eau sur le pourtour du foyer a donc une épaisseur de 0 m 15, 
et elle occupe un volume total de 2500 litres. Avant de passer à la 
cheminée, les gaz du foyer viennent circuler dans l’espace compris 
entre le pourtour de la chaudière et le massif de maçonnerie réfrac- 
taire qui l’enveloppe. Chaque chaudière a ainsi une surface de chauffe 
totale de 25 mètres carrés, dont 10 mètres de surface de chauffe inté- 
rieure. L’ensemble du système comprend donc 1 50 mètres de surface 
de chauffe. 
De la partie supérieure des chaudières partent les tuyaux d’aller ; 
à la partie inférieure aboutissent les tuyaux de retour de l’eau refroi- 
die par son parcours dans la tuyauterie de chauffage. Cette tuyau- 
terie comprend: l°la circulation générale, consistant en deux colonnes 
montantes communiquant entre elles à la partie supérieure du bâti- 
ment, et servant l’une à l’ascension, l’autre à la descente de l’eau : 
2° les appareils de chauffage embranchés aux différents étages sur 
cette double colonne montante. 
Les circulations générales sont installées contre les murs extérieurs 
des bâtiments, dans des gaines en maçonnerie. Elles sont constituées 
de tuyaux en fonte avec joints en caoutchouc. Ces tuyaux ont un dia- 
mètre intérieur de 150 à 200 millimètres. L’ensemble de la tuyaute- 
rie principale d’aller et retour contient 23 000 litres. 
Les appareils de chauffage sont tantôt des tuyaux en fonte à ailettes 
disposés dans des gaines aux angles des pièces, tantôt des tuyaux en 
fonte unis de 175 millimètres de diamètre intérieur placés à fleur du 
sol dans des canaux recouverts d’une grille, tantôt enfin et le plus 
souvent des hydrocalorifères placés dans une enveloppe en maçonne- 
rie en communication avec l’air extérieur d’une part au niveau du 
plancher, et communiquant d’autre part au niveau du plafond avec 
les salles. Ainsi les classes, qui mesurent 7 m 25 de longueur, autant 
de largeur et 4 m de hauteur, ont aux quatre angles des hydrocalorifères. 
Les deux tuyaux logés dans les gaines sont à ailettes ; le diamètre 
intérieur est de 60 millimètres ; l’épaisseur de fonte, 6 millimètres ; 
la saillie des ailettes, 40 millimètres. Les bouches de chaleur, par où 
pénètre dans la salle l’air aspiré de l’extérieur et chauffé au contact 
des tuyaux, ont 0 m 370 sur O m 185. Les classes ne peuvent contenir 
que 30 élèves. L’air vicié s’échappe au niveau du sol, par des grilles 
de 0 m 50 de hauteur sur 0 m 21 de largeur, dans des gaines de ventila- 
tion de O m 35 sur 0 m 25. Ces gaines de ventilation aboutissent sous les 
combles à une cheminée collectrice où l’appel d’air est produit au 
moyen de vases d’expansion d’eau chaude et par le passage de la che- 
