BIBLIOGRAPHIE. 
281 
régime d’équilibre. M. Lawson,sans bien déterminer ce qu’il entend par 
eau surchauffée ( superheated waterj, lui attribue une grande influence 
dans le résultat de l’expérience. 
M. Cornut fait observer que l’hypothèse de la surchauffe de l’eau 
pendant le repos n’est pas nécessaire pour expliquer cette expérience 
américaine. Quand on ouvre brusquement, sur une chaudière, une 
ouverture assez grande pour produire un abaissement subit de la pres- 
sion, la température de l’eau n’est plus en rapport avec la pression, 
celle-là devient supérieure à celle-ci, de sorte que, grâce au grand 
nombre de calories devenues disponibles dans l’eau de la chaudière, 
il y a formation subite de la vapeur et, conséquemment, explosion soit 
par surélévation de pression soit par choc contre les parois de la chau- 
dière. Le moyen pratique d’empêcher l’accident, dans une telle occur- 
rence, c’est de recommander aux chauffeurs d’ouvrir doucement le ro- 
binet de prise de vapeur. 
En résumé, M. Bour propose au Congrès les conclusions suivantes : 
1 0 II ne semble pas démontré, jusqu’à présent, qu’il puisse se trou- 
ver, dans la chaudière à vapeur, en fonctionnement industriel, de 
l’eau à une température supérieure à celle qui correspond à la pres- 
sion. 
2» Il ne faut admettre qu’avec la plus grande circonspection des 
théories nouvelles sur les explosions qui, lorsqu’elles sont bien obser- 
vées, peuvent presque toujours être expliquées dans l’état actuel 
de nos connaissances. 
Ces conclusions, adoptées par le Congrès, auront, nous en sommes 
persuadé, l’assentiment de tous les ingénieurs praticiens qui ont 
fait des enquêtes sur des explosions de chaudières à vapeur. 
13 e question. — Chaudières forcées. Consommation de houille par 
heure et mètre carré de surface de chauffe directe. Note de M. 
Cornut. 
14 e question. — Etude sur les variations de rendement des géné- 
rateurs à bouilleurs ordinaires, avec ou sans réchauffeurs, et semi- 
tubulaires, suivant la quantité de houille consommée par mètre carré 
de surface de chauffe et par heure. Note de M. Cornut. 
15 e question. — Prix de revient de 1000 kilogrammes de vapeur 
dans différents établissements. Note de M. Cornut. 
11 résulte des chiffres, obtenus par de nombreuses observations et 
consignés dans plusieurs tableaux, que l’installation des générateurs, 
le choix de la houille et le chauffeur peuvent produire, dans la consom- 
mation delà houille, une différence de 56,46 pour cent. 
18 e et dernière question. — Prix de revient d’installation complète 
de machines à vapeur. Notes communiquées par MM. Roland et Bour. 
Parmi les autres questions que nous n’avons pas même mentionnées, 
