BIBLIOGRAPHIE. 
5 97 ’ 
des ouvriers habiles et soigneux, quelquefois même des maté- 
riaux spéciaux; et les cintres sur lesquels on les établit, de 
forme toute particulière, doivent être démontés à chaque re- 
prise.... „ La première de ces objections n’existe plus depuis que 
M. Bourdelles a fait voir, à Lorient, le parti qu’on pouvait tirer 
du béton (à 10 p. c. de ciment) pour la construction des voûtes 
d’arêtes ; quant à la seconde, elle vient d’être vaincue par 
M. Forestier, qui utilise en ce moment à Poitiers, pour la con- 
struction de voûtes d’arêtes en béton, un cintre mobile de son 
invention, d’un système à la fois très simple et très ingénieux, 
et d'un emploi des plus commodes. 
Parmi les appareils accessoires, M. Bechmann a omis un détail 
qui a bien son importance; nous voulons parler du tube vertical 
ouvert qu'il y a lieu d’interposer entre la machine motrice et la 
vanne d’arrêt dans le cas où l’alimentation du réservoir se fait 
parle fond. Sans l’adjonction de ce tube, en effet, dans le cas où 
on aurait oublié d’ouvrir la vanne d’arrêt en mettant la machine 
en mouvement, on risquerait de tout briser. 
L’auteur s’étend ensuite avec tous les détails nécessaires sur 
la distribution générale. Il passe d’abord en revue les divers 
modes de distribution de l’eau (service constant ou intermittent, 
pression dans les conduites, double canalisation, division par 
zones et par étages), puis s’attache au tracé de la canalisation 
et signale en passant une intéressante comparaison graphique 
des diverses formules en usage due à M. Frank, de Munich. Il 
donne ensuite tous les renseignements désirables sur les tuyaux 
de conduite, insistant un peu trop, selon nous, sur leur fabrica- 
tion, qui ne regarde pas l’ingénieur, et pas assez sur les essais 
auxquels ces tuyaux doivent être soumis ; il fait connaître une 
foule de types de joints. U auteur indique aussi la façon dont 011 
procède à la pose des conduites. Ce qu’il dit de la nécessité de 
les contre-but er est excellent, mais nous aurions voulu quelques 
détails sur les essais à faire subir aux conduites une fois qu’elles 
sont en place. Quant aux appareils accessoires des canalisa- 
tions, M. Bechmann fournit à leur endroit les indications les 
plus utiles ; peut-être aurait-il pu sur ce point particulier s'éten- 
dre un peu plus; la question en vaut la peine aux yeux des ingé- 
nieurs. 
L’auteur s’occupe enfin de l’entretien des canalisations et de 
l’exploitation des services d’eau ; là, nous pouvons le louer sans 
réserve. En particulier, sur le point si important de la recherche 
des fuites, il donne des renseignements très complets et très inté- 
ressants. 
