6 1 6 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
de coton. Par contre, une étoffe légère de tarlatane verte, enve- 
loppant le globe d’une lampe à arc (système Gance) et celui 
d’une lampe à incandescence de 32 bougies, ne s’est pas carbo- 
nisée en 20 minutes; il en a été de même d’une couche d’ouate 
non gommée et d’un vieux décor au contact d’un lampe de 
32 bougies (i). 
Inflammation spontanée. — On sait que, pour éviter l’in- 
flammation spontanée, l’emmagasinage des combustibles doit se 
faire autant que possible à l’abri de l’air. Cette précaution est 
essentielle pour le charbon de bois. 
Pour la houille et le coke, on les abrite aussi bien que l’on 
peut et on les place de préférence sur une plate-forme légère- 
ment inclinée. Si le combustible doit séjourner quelque temps 
sous un hangar, il est bon de faire un mur extérieurement avec 
les gros morceaux et de placer les parties menues au centre du 
tas. En cas de charbons très riches en matières volatiles, on 
évitera de former des amas trop considérables et on les proté- 
gera contre le rayonnement du soleil qui, allié à l’humidité pro- 
voquée par les pluies, favoriserait une décomposition chimique 
pouvant donner lieu à la combustion spontanée. Une explo- 
sion qui se produisit, il y a un an environ, dans une fabrique de 
briquettes de Saxe, a été attribuée à l’inflammation spontanée 
du poussier de houille dans la chambre à poussier, inflammation 
favorisée par une introduction d’air dans cette chambre. 
L’amirauté anglaise a prescrit récemment des mesures pour 
prévenir les explosions dans les soutes à charbon des bâtiments 
de la flotte : l’embarquement du charbon terminé, s’assurer que 
les rainures des panneaux des soutes n’ont pas de poussier de 
charbon ; ne pas embarquer de charbon mouillé ; quand on lave 
les ponts, mettre en place les couvercles pleins des soutes, afin 
d’éviter que l’eau n’atteigne le charbon ; autant que possible, 
avoir toujours pour la ventilation des soutes deux tuyaux au 
moins, l’un pour l’admission de l’air pur, l’autre pour la sortie 
de l’air chargé de gaz inflammables, et maintenir toujours 
dégagés ces tuyaux de ventilation ; s’il n’y a pas de tuyaux de 
ventilation, enlever les couvercles des ouvertures deux fois au 
moins par semaine et les maintenir enlevés pendant cinq heures 
chaque fois ; ne pénétrer dans les soutes avec aucune lumière 
autre que des lampes de sûreté, jusqu’à ce qu’on se soit assuré 
(1) Bulletin de la Société internationale des électriciens . 
