314 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
qui pouvait atteindre 4 atmosphères, à l’aide de la vapeur provenant 
de générateurs timbrés à 5 atmosphères. 
Au moment de. l’explosion, pendant la nuit, le manomètre Bourdon 
ne marquait, au dire du veilleur, que trois atmosphères; la pression, 
à l’intérieur des générateurs, n’atteignait à ce moment que trois 
atmosphères et demie. 
Cependant toute la chaudière fut brusquement détachée du fond et 
projetée à une grande distance. La séparation des deux parties avait 
eu lieu exactement à l’angle de la cornière sur une certaine longueur 
de la circonférence, et ailleurs dans la patte verticale un peu au-dessus 
de l’angle. En un point, la déchirure s’était faite au droit de deux 
trous de rivets. 
De 1859 à 1878, quatre accidents de ce genre ont été constatés en 
Belgique. Trois chaudières rotatives à débouillir les chiffons ont fait 
explosion, en 1859 à Duft'el,en 1868 à Crainhem,le 17 octobre 1869 
à Lembecq. 
Dans les trois cas, le même phénomène se produisit : le fer d’angle, 
unissant le corps cylindrique de la chaudière à l’un des fonds, se rompit 
sous des pressions qui n’étaient pas anormales dans les deux premiers 
cas et ne présentaient rien d’extraordinaire dans le dernier. 
Le “26 mai 1869, dans un charbonnage de Jumet, le fond plat d’un 
dôme de chaudière à vapeur, réuni aux parois par un fer d’angle, fut 
enlevé sous une pression de deux atmosphères et un quart. 
Le terrible accident de Droogenbosch qui coûta la vie à sept per- 
sonnes, en mars 1878, a été attribué par l’enquête administrative 
et judiciaire, à une cause analogue. 
Une des chaudières rotatives, servant au débouillissage des chiffons 
et autres matières à l’aide de la vapeur, de l’eau et de quelques réac- 
tifs comme la soude et la chaux, fit explosion sous une pression de 
quatre atmosphères. 
Les fonds bombés étaient assemblés avec le corps cylindrique de la 
chaudière au moyen d’une cornière. Un de ces fonds fut arraché du 
reste de l’appareil. La déchirure se fit suivant le fer d’angle, qui eut 
à certaines places la branche horizontale entamée, à d’autres la bran- 
che verticale, ailleurs enfin l’angle proprement dit brisé. Le fer, sans 
être de première qualité, ne présentait rien d’anormal à l’inspection 
des cassures. 
Diverses causes contribuent à affaiblir la résistance des fers cor- 
niers, utilisés comme ils le sont pour la réunion des corps cylindriques 
aux fonds des chaudières rotatives. 
