BIBLIOGRAPHIE. 
609 
Rendement de diverses chaudières essayées. 
Rendement 
Nom 
de la chaudière. 
par Kilog. de charbon 
— ijt'ë-o 
O 
Vaporisation 
par 
mètre carré de 
Date 
o- 
rs « vrz) 
CA ._ 
surface de chauffe 
de l'essai. 
*0,23 g £ 
et 
Chaudière à 4 réchauffeurs de 
O 
t-T g 
==.2 
par heure 
Boucher-Feyerick, 
9 k 
1 1k, 18 
I2 k ,2 
Chaudières à deux réchauffeurs 
de la Liève, 
8,64 
10,07 
14,1 
Grande chaudière à 3 réchauffeurs 
de Van Hoesiarden et C ie , 
8,486 
9,25 
13,5 
Petite chaudière à 3 réchauffeurs 
des mêmes, 
8,75 
11.1 
Petite chaudière de Nicaise et 
Delcuve, 
7,61 
16.5 
Chaudière à 3 bouilleurs et 1 ré- 
chauffeur de la Papeterie de la 
Hulpe, 
8,13 
9,67 
13.26 
Chaudière à 2 bouilleurs de 
Daubresse, 
7,30 
17 
Chaudière à 3 bouilleurs de Rose- 
Boucher, 
6,77 
16,5 
Petite chaudière à 1 bouilleur, 
6,2 
17.5 
Chaudière à 2 foyers intérieurs de 
Godin et fils, 
7,92 
11,984 
Chaudière du système Galloway, 
8,49 
13,9 
Chaudière du système Bède, 
8,57 
9,37 
11,3 
Chaudière à foyers intérieurs, 
forme extérieure de locomotive, 
de Nicaise et Delcuve, 
6,35 
27,3 
Chaudière Fairbairn de Snoeck et 
Delabarre, 
7,85 
8,93 
13,4 
Chaudière Barbe des mêmes, 
7.661 
8,98 
10.67 
Chaudière Heine de l’Exposition 
nationale, 
7,64 
8,85 
12,94 
Chaudière Belleville, 
7,48 
6,1 
Chaudière Denaeyerà Willebroeck, 
7 juin, 
7,82 
9,1 
6,55 
1 9 juin, 
7,7 
9,02 
7,16 
20 juin, 
7,79 
8,68 
7,64 
21 juin, 
7,67 
8,63 
7,06 
Chaudière Denaeyerà l’Exposition, 
7 octobre, 
8,53 
9,97 
8,1 
9 octobre, 
9,14 
10,37 
6,91 
1 1 octobre, 
8,888 
10,31 
8,5 
1 2 octobre, 
8,195 
9,32 
9,4 
1 7 octobre, 
XI. 
8,897 
10,11 
11,14 
3a 
XI. 
