REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
685 
que toutes les substances capables de donner des dépôts, de se préci- 
pitera la température de 120° G. Il se sert d’un réchauffeur muni d’un 
serpentin que traverse la vapeur vive de la chaudière, réchauffeur 
auquel est adapté un filtre composé de couches de charbon de bois et 
de noir animal maintenues entre des tôles perforées. 
Le premier appareil de ce genre a été installé en 1879 à Philadel- 
phie. Auparavant il fallait buriner les dépôts tous les huit jours : depuis 
qu’on fait usage du réchauffeur, il n’y a, après six mois, que des 
dépôts insignifiants, non adhérents et faciles à enlever. 
A New-York, avec l’eau de la mer ou l’eau d’un marais salin, des 
chaudières brûlaient de 6 à 10 tubes par semaine, et il était impossi- 
ble d’enlever les dépôts adhérents : on adopta le réchauffeur Strong, 
et, au bout de plusieurs semaines, on n’eut plus que des dépôts mous, 
faciles à chasser en passant une tringle à travers les tubes. 
Le système Strong a également été installé en Angleterre sur des 
locomotives ; et il y donne des résultats très favorables. 
Tout autre est le procédé pour lequel s’est fait breveter M. Dulac : 
cette fois l’épuration s’opère dans la chaudière même. On analyse les 
eaux, et on y ajoute chaque jour dans le réservoir alimentaire de l’al- 
cali minéral en quantité déterminée par les dosages : les sels terreux 
sont décomposés par le réactif sous la double influence de la chaleur 
et du mouvement. 11 s’agit dès lors de séparer les nouveaux corps for- 
més. On y parvient en établissant à l’intérieur de la chaudière, au 
niveau du plan d’eau et sur le parcours horizontal du courant produit 
dans la mass .' du liquide qui s’échauffe, des caissons en tôle dans les- 
quels, à la faveur du dégagement de vapeur et du ralentissement de 
de vitesse dû à l’accroissement de section, les corps en suspension 
viennent se déposer. Pour empêcher que ces boues ne soient projetées 
au-dehors des caissons lors de l’ouverture brusque des soupapes de prise 
de vapeur, on dispose à la partie supérieure des clapets qui se fer- 
ment sous l'action de la moindre poussée interne. Les caissons sont 
placés symétriquement par rapport à une ligne verticale passant par le 
centre de la chaudière. Ils occupent à l’arrière de celle-ci la moitié 
environ de sa longueur. On les introduit par le trou d’homme, et on les 
maintient en place au moyen d’enlretoises, sans qu’il soit nécessaire pour 
leur installation de modifier en rien les systèmes existants. On peut 
marcher pendant une année sans qu’on doive vider les collecteurs en 
question. 
Ce système s’applique avec une égale facilité aux chaudières à bouil- 
leurs, aux chaudières à foyer intérieur et à celles qui sont munies de 
tubes bouilleurs à circulation (chaudières Field). Outre l’avantage de 
prévenir tout dépôt sur les parois chauffées, il a celui d’activer, par la 
disposition des caissons, la circulation du liquide dans le générateur. 
