286 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
La vitesse de circulation du courant qui est en relation intime avec le 
volume débité, ne devra pas non plus dépasser une certaine limite, quoi- 
que les lampes Mueseler-type (1) dans un courant renferment 11 1/2 pour 
cent de gaz inflammable, aient seulement été reconnues dangereuses 
pour une vitesse de 6 mètres par seconde, tandis que pour des vitesses 
de 3 à 4 mètres elles sont inolfensives. Dans les mêmes conditions, la 
lampe Davy cesse d’être sûre pour une vitesse de l m 80 à 2 mètres. En 
résumé, une vitesse moyenne de 0 ra 80 à l m 00 paraît très favorable. 
La direction de la marche de l’air devra être ascensionnelle, de façon 
à tirer partie de la tendance du courant à s’élever par suite de sa dimi- 
nution de densité, et à s’opposer à toute liquation de gaz inflammable. 
La subdivision de l’air, utilisée sur une vaste échelle, permettra aussi, 
tout en réduisant le travail de la ventilation, une distribution judicieuse 
et une utilisation parfaite du volume débité. 
Une ingénieuse innovation, due à M r Guibal, pour apprécier le résultat 
général de la ventilation, c’est la notion du tempérament qui exprime le 
rapport existant entre le carré du volume débité évalué en mètres cubes 
et la dépression exprimée en millimètres d’eau. Une idée analogue, celle 
de X orifice équivalent (2) a été réalisée par M r Daniel Murgue, ingénieur 
des mines de Bességes; mais elle ne nous paraît pas susceptible d’appli- 
cations théoriques aussi étendues. Pour le calcul de ces intéressantes 
expressions, les volumes débités sont jaugés en général avec un anémo- 
mètre Biram, et les dépressions mesurées à l’aide d’un manomètre à air 
libre, ou à l’aide d'un baromètre différentiel. 
Entre les divers moyens utilisés pour provoquer la ventilation, l 'aérage 
naturel présente certainement des avantages incontestables ; mais, sans 
vouloir insister sur ce point, nous rappellerons que ses effets sont très 
limités, souvent insuffisants, et qu’à certaine période de l’année, le ren- 
versement du courant peut amener des inconvénients sérieux. Les foyers 
d'aérage , encore assez employés en Angleterre, sont capables de donner 
également de bons résultats dans des mines d’excellent tempérament et 
pour des bures de très grande profondeur : ces appareils créent cepen- 
dant une cause permanente de danger dans des mines fort grisouteuses. 
La ventilation mécanique peut seule se flatter de résoudre avec sûreté 
et économie le problème d’un bon aérage. 
Parmi les appareils les plus en renom, les ventilateurs à force centri- 
fuge de MM. Guibal, Lambert, Harzé, les pompes rotatives de MM. Le- 
mielle et Fabry, ont acquis depuis de nombreuses années une réputation 
bien méritée. 
Tous ces appareils agissent en général par aspiration-, ce mode se 
combine parfaitement avec les exigences d’un aérage rigoureusement 
ascensionnel ; de plus, aucune partie du courant qui a traversé les chan- 
tiers d’abatage ne circule sur une fraction considérable ou très active du 
(1) Annales des travaux publics. 1873. 
(2) Bulletin de l'industrie minérale. Congrès de Douai. Juin 1876. 
