212 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
château d’eau ; il a fallu brancher directement la conduite 
d’eau sous pression sur le bassin de décantation. L’incon- 
vénient de cette disposition est évident : elle exige une 
conduite d’eau sous pression sur tout le parcours de la 
dérivation. Or, tandis qu’un canal à ciel ouvert ne doit 
résister qu’au poids du liquide qu’il transmet, une con- 
duite sous pression est soumise en outre à l’effort hydro- 
statique de sa charge et par suite sa solidité, nécessaire- 
ment plus grande, la rend plus coûteuse. Elle est con- 
struite en partie en fonte, en partie en fer ; son diamètre 
varie de o m ,90 à 1 m. et sa longueur mesure 4274 m. Elle 
longe la route du Simplon jusqu’à 120 m. d’Iselle ; là 
elle franchit une première fois la Diveria (planche II), 
traverse plus loin une galerie de 290 m. et franchit une 
seconde fois la rivière avant d’aboutir aux bâtiments des 
turbines à 618 m. d’altitude. La hauteur de chute brute 
est donc de 176 m. 
Le débit maximum prévu par le calcul est de 1 m3 ,4 
par seconde ; quand il est réalisé, la hauteur de chute dis- 
ponible est réduite à i 3 o m., ce qui correspond à une 
puissance motrice de 2400 chevaux. Pour un débit de 
1 m 3 par seconde, la hauteur de chute disponible est de 
1 58 m. et l’équivalent mécanique 2000 chevaux. 
La seconde fois que la conduite d’eau sous pression 
traverse la Diveria, elle la franchit sur un pont qui porte 
en outre un chemin de fer et une voie carrossable. Ce 
pont est constitué d’une poutre en fer et de treilles à con- 
tre vêtements de 40 m. de portée, de 3 m. de large et de 
5 m. de hauteur. 
c) Disposition générale des installations aux entrées d,u 
tunnel. 
Revenons à l’extrémité nord. Le cours du Rhône y a 
été détourné de son lit naturel et rapproché du tunnel afin 
d’éviter la formation de méandres. 
L’espace occupé par les installations couvre une super- 
ficie de 6 hectares (planche III). Dans la partie centrale 
