LES VICTIMES DE l’ÉLECTRICITÉ. 
463 
brisât tout entier contre l’isolateur, pour que les deux 
bouts pendants ne fussent pas à la Terre. La soudure du 
cercle avec le fil C doit être faite avec grand soin, pour 
assurer une parfaite mise au sol : il faut veiller d’autre 
part à ce que le cercle soit bien horizontal, pour que la 
ligne brisée s’appuie nécessairement sur lui. Cette der- 
nière condition a sans doute fait défaut dans l’accident de 
Wattrelos, à la suite des tractions opérées sur les fils 
tombés sur le sol. 
Parmi les appareils destinés à interrompre le courant 
en cas de rupture d’un fil, il faut signaler celui dont la 
figure suivante représente les dispositions essentielles (1). 
Une certaine quantité de mercure est renfermée dans un 
tube C isolant, fermé par deux bouchons de métal B. dans 
lesquels sont soudées les extrémités des conducteurs A. 
Ces bouchons sont vissés dans le tube C, mais les filets des 
deux pas de vis sont de sens contraire, ce qui permet 
d’enlever le tube aisément en le faisant tourner sur lui- 
même : l’obturation ainsi obtenue peut être parfaitement 
hermétique, d’autant plus que deux freins d’acier G 
entourent le cylindre au-dessus des pas de vis, qu’ils 
assurent sa résistance et qu’ils forment même un joint 
extérieur. Les bouchons sont terminés par des prolonge- 
ments I), qui pénètrent dans l’axe du tube et donnent un 
bon contact avec le mercure qu’il renferme, tout en dimi- 
nuant sa masse. Le mercure E remplit à peu près à moitié 
le cylindre isolant ; une couche d’huile F le surmonte. 
(I) Cet appareil a été breveté par MM. Corrion et Denissel à Roubaix, et 
par M. Ducornet, sous des formes légèrement différentes. 
