REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 68 1 
l’avenir „, toutes les difficultés de fabrication et d’emploi seraient 
aujourd’hui vaincues. 
La casse spontanée des isolateurs en verre, par suite d’uu 
recuit insuffisant, est évitée par un procédé spécial de recuisson ; 
leurs propriétés hygrométriques, si nuisibles au point de vue 
de l’isolement, sont éliminées par l’emploi d’un verre peu riche 
en sels alcalins ; le moulage, rendu difficile par l’abaissement de 
la teneur en alcalis, s’effectue néanmoins avec une très grande 
régularité. 
Les essais, faits au Laboratoire central d’électricité, ont porté 
sur une dizaine d’isolateurs en porcelaine à double cloche du 
commerce et un même nombre d’isolateurs en verre de fabrica- 
tion nouvelle. Les dimensions des isolateurs en porcelaine étaient: 
hauteur, io cm. ; diamètre à la base, 7 cm.; diamètre au col, 
3,3 cm. ; celles des isolateurs eu verre : hauteur, 9,5 cm. ; diamè- 
tre à la base, 8 cm., diamètre au col, 3,8 cm. Les mesures de la 
résistance d’isolement ont donné les résultats suivants : 
Conditions atmosphériques 
Résistance d’isolement 
en mégohms 
d’un isolateur en : 
Rapport 
des 
résisiaoces 
Porcelaine 
Verre 
d’isulement 
A l’intérieur, salle non 
chauffée (13'j 
166 000 
785 000 
4-7 
Beau temps (13°) 
8 850 
48 Coo 
5.5 
Couvert, il avait neigé 
le 
matin (4 0 ) 
528 800 
4 140 000 
7.8 
Chute de neige 
217 
4 78 ° 
22 
Beau temps sec 
2 420 000 
17 100 000 
7 
Pluie fine (12 0 ) 
419 
4 520 
io,8 
Pluie 
199 
1 1 400 
57,3 
Pluie d’orage (16 0 ) 
360 
2 120 
5,9 
Des essais faits avec 
des tensions 
croissant de 
5 000 à 
14000 volts ont donné : 
Porcelaine 
Verre 
de 5 000 à 7 000 volts 
lueurs violettes visi- pas de 
lueurs 
blés au col 
de 7 000 à 10 000 volts 
lueurs plus vives lueurs 
violettes 
de 10 000 à 13 000 volts 
les isolateurs : 
sont lueurs violettes 
percés 
de 13 000 à 14 000 volts 
les isolateurs 
ont lueursviolettes, 
maintenus, à trois repri- 
été cassés 
mais 
aucune 
ses, 5 ou 10 minutes 
casse 
