LES PARATONNERRES 
151 
terre », une « terre suffisante » ^ Quelle est la valeur 
inaxhnuni admissible ])Our la résistance de la « terre », 
d’un paratonnerre f Le rapj)ort de Melinholtz, Kircli- 
lioffet Siemens déjà cité nous donne la réponse qui, en 
Allemagne, continue à faire loi en cette matière : « 11 
n’y a pas lien de donner ici des chiffres absolus. Le seul 
point important est ({ue la terre du paratonnerre soit 
meilleure que celle de tout autre olqet conducteur 
voisin que la foudre pourrait atteindre i)ar décharge 
latérale. » 
Puisque nous avons en vue tout particulièrement l’éta- 
blissement de paratonnerres simples, mais néanmoins 
efficaces, résumons d’une manière concrète, la i-ègle que 
nous commentons en montrant comment le Prof. Pvup[)el 
imagine la protection d’une maison de modeste cultiva- 
teur. La construction est supposée ne comporter comme 
pièces métalliques utilisables pou rleparatonnerre qu’une 
gonttièi’e avec tuyau de descente sur chacun des deux 
versants du toit. Le rôle de capteur est confié à un 111 
de fer bien galvanisé de G mm. de diamètre (Règle A'j, 
([ui court le long du faîte, fixé à même le toit, — par 
exemple, en contrebas de la tuile faîtière; un conduc- 
I teur identique, raccordé à cehn du faite, monte le long 
de la cheminée et la dépasse un peu afin d’en être le 
I point le pins élevé. On peut également rattacher ce con- 
i dncteur soit à une }»laque de fonte remplaçant, sur la 
I base supérieure de la cheminée, la dalle de pierre 
usuelle, soit à un fer cornière appliqué le long d’un 
j côté de cette base ou mieux à un cadre en fer cornière 
l’entourant tout entière. A une des extrémités du 
bâtiment, le tuyau de descente sert de conducteur vers 
la terre. Le long du pignon cori-espondant le conduc- 
teur de faîte descend et vient se raccorder à la gout- 
I tière et, par suite, au tinmii de descente en question. 
Le second tuyau de descente sert également de con- 
ducteur vers la terre. S’il est placé à l’extrémité diamé- 
