152 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
ti’aleinent o})posée à celle occupée par le premier tuyau 
ili; descente, on le raccorde au faîte de la même 
manière et cela suffit. Sinon, on y établit un second 
<-onducteur de descente aâ hoc que Ton raccorde au 
capteur du faîte. — En général, on met ainsi deux des- 
centes. 
(gluant aux prises de terre, s’il se trouve dans le 
voisinage une canalisation souterraine de grande éten- 
due (ce qui, en Belgique, n’est pas rare même à la cam- 
pagne, et y deviendra de })liis en plus commun grâce à 
la nouvelle Société Nationale des distributions d’eau) 
une au moins des descentes est raccordée à cette 
« terre » idéale qu'est pareille canalisation. A son 
défaut, là où la nappe d’eau souterraine est à peu de 
])rofondeur, on dispose dans les couches ioujoun> hu- 
mùles, les conducteurs de terre, (üe sont par exemple 
d(vs tiges ou des tuyaux métalliques qu’on y enfonce^ 
mieux, un treillis métallique. Ces « terres » sont 
évidemment raccordées à leurs descentes respectives. 
11 est excellent de les réunir entre elles ]»ar un fil de 
cuivre étamé de b mm. de diamèti*e ou une bande de 
tôle bien galvanisée enfouie au même niveau et faisant 
la moitié du tour de la maison à une distance d’un mètre 
environ des murs. Si ce raccordement des terres fait 
1(' tour com[)let, cela vaut mieux, et mieux encore, si 
d’un ou de plusieurs jioints du circuit et normalement à 
ee circuit, part un conducteur de même nature qui 
s'étmid à quehpies mètres de distance. — Les couches 
toujours humides sont elles assez profondes, on se con- 
t(‘ute de disposer les conducteurs de terre dans riiumus, 
à ({uelqiies décimèti‘es de profondeur. Les orages sont 
généralement accompagnés de [iluie, de sorte que 
rapidement ces couches siqierficielles sont humidifiées. 
Evidemment, [lareils dispositifs sont faciles à étalilir 
et jieu disjiendieux. Le Ih'ofesseur Ruppel donne le 
ih'vis détaillé d’un jiaratonnerre de ce genre installé 
