LES PARATONNERRES 
153 
sur une habitation rurale avec étalhe ; il s’élève à 
69 marks, soit 75 francs. Ce n’est pas ruineux — et 
rexj)éi‘ience montre que ces paratonnerres sont par- 
faitement efficaces. 
Simplifications éventuelles. — « III. Les pièces 
métalliques entrant dans la construction du bâtiment, 
de même que les masses métalliques importantes qu’il 
renferme ou qui l’avoisinent — particulièrement, celles 
qui ont de notaI)les surfaces de contact avec la terre, 
tels les tuyaux d’une canalisation — doivent être 
connectées métalliquement entre elles et avec le para- 
tonnerre. Cet ensemble de pièces métalliques satisfait- 
il à lui seid aux prescriptions relatives aux capteurs 
telles qu’elles sont énoncées dans les règdes 11, V 
et M, on peut se dispenser d’en établir de spéciales. 
Même remarque au sujet des conducteurs, des des- 
centes et des prises de terre. » 
Gomme « terres » rien n’égale les canalisations d’eau 
et de gaz recommandées, nous le savons, par Melsens. 
Le })i‘ofesseur Neesen, dont la compétence en matière 
de paratonnerres est reconnue, a, au nom de l’E.T.V., 
étudié spécialement cette question dans tous ses détails : 
« Le raccordement du paratonnerre aux canalisations 
d’eau et de gaz, s’impose, dit-il, non seulement dans 
l’intérêt de la bâtisse, mais aussi dans l’intérêt des 
canalisations elles-mêmes. » Et la Commission roy ale 
de Saxe est tout à fait du même avis : « Grâce à la 
section relativement grande de leurs parois métalli- 
ques et surtout à cause de leur grande surface de con- 
tact avec le sol, les tuyaux de distribution doivent être 
considérés comme des prises de terre au moins aussi 
efficaces que celles établies ad hoc. Le plus souvent 
elles valent infiniment mieux que ces dernières. L’ex- 
périence prouve en effet que les conduites d’eau et de 
gaz sont souvent foudroyées. Si une maison n’a pas de 
