REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFK,)UES 
15 i 
paratonnerre, la foudre tombe sur les parties situées 
au-dessus des conduites d'eau ou de gaz qu’elle ren- 
ternie. Si elle a un paratonnerre, mais ([ui ne soit ]ias 
raccordé aux conduites, ou qui n’ait [las une autre 
excellente terre (équivalente à celle des conduites et 
nous venons de voir (jue cela est très rare), la foudre 
quitte le paratonnerre pour se porter sur la distribu- 
tion ». 
« ( )nne compi'end donc |)as, continue le l’rof. Rupjiel, 
pourquoi certaines compagnies des eaux ou du gaz 
s’opposent àce raccordement ou y font cUtbculté. N’est-il 
pas évident que si le ]*aratonnerre est relié métallique- 
ment aux tuyaux, la décharge suivra ceux-ci sans les 
endommagei- le moins du monde, tandis ([ue, si elle y 
saute avec fracas, elle peut aisément la fondre ou la 
briser en morceaux ? » 
Insistons, la ([uestion en vaut la ])eine. 
1 *our Justitier leur conduite, des compagnies objectent 
que la liaison enti’e les tuyaux n’est j*as, partout, par- 
faitement métallique; il s’ensuivrait, dit-on, du danger 
pour les bâtisses et la canalisation. Cette objection est 
inopérante. Nous lisons en effet dans le mémoire du 
A'erhand deutsciier Arciiitekten- UNI) Inoenieur- 
VEREINE, rédigé par les Ib-ofesseurs 1)'’ Kohlranscb, 
I)" Ulbricht, etc. : « Ce n’est pas parce que la mesure de 
la résistance au ])assage à la terre accuse une valeur 
i*elativement considéralde qu’une canalisation assez 
étendue perd toute sa valeur comme conducteur de terre. 
Ni la mince couche isolante constituée pai* rasj)lialtago 
des tuyaux, ni les raccords de mauvaise conductibilité 
n’enlèvent au réseau ses qualités excellentes comme 
conducteur de terre des décharges foudrovantes. Cràce 
O 
à leur haute tension, celles-ci passent en perçant la 
mince couche isolante d’une infinité de minuscules 
étincelles. Si même elle est posée en terrain presque 
sec, la canalisation d’eau ou de gaz reste une excel- 
