LES PARATONNERRES 
157 
du ])àtiinent à toutes les ondes électroniagnétiques que 
pourrait susciter un coup de tonnerre formidable, les- 
quelles ondes seraient peut-être susceptibles de faire 
éclater une étincelle entre deux pièces métalliques 
trop voisines et enfouies, par un fâcheux hasard, 
dans un tas de matières inflammables, ou bien noyées 
dans une fuite de gaz malencontreusement concomi- 
tante d’un orage épouvantable... Ah ! pour répondre 
à de pareilles exigences, pour assurer pareille sécurité, 
il n’y a — et encore? — que la cage métallique her- 
métiquement fermée, sans la moindre fente. Oui, sans 
la moindre fente! car si, par malheur, cette fente est 
parallèle au plan de vibration de ces terribles ondes 
électromagnétiques, elles en proflteront pour ])énétrer 
à travers le blindage et compromettre la protection 
absolue qu’on aspirait à se ménager. 
I Pareilles prétentions sont absurdes, et sous le futile 
I prétexte qu’il n’y peut être satisfait, renoncer à des 
procédés praticables et peu coCiteux, mais vraiment 
efficaces contre les dangers communs de la foudre, est 
i dépourvu de tout bon sens. 
I Ges dangers communs et particulièrement pressants 
! en dehors des villes, ce sont l’incendie et les coups 
mortels — et ceux-là, l’expérience le prouve, ne sont 
plus à craindre à l’abri d’un paratonnerre simple, tel 
î qu’il a été défini ci-dessus (pp. 151, 152). En vérité, 
c’est folie que de refuser d’aussi précieux services 
garantis à si bon compte. 
Nature, dimensions et fixage des conducteurs. 
— « à'. Les conducteurs de liaison ou de descente en 
fer ne peuvent pas avoir moins de 5U mm. carrés de 
section (soit 4 mm. de diamètre), s’ils sont ramifiés, 
ni moins de 100 (soit 5,6 mm. de diamètre), s’ils sont 
j uniques. 
« Avec des conducteurs en cuivre, des sections 
