314 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
recoiimie indispensable. Dans cet ordre d’idées, Paris vient de 
donner nn exemple intéressant qne beaucoup de villes telles que 
Lyon, Marseille, Toulouse, etc. se mettent à imiter. Le gaz sur- 
pressé est venu à point pour lavoriser ce développement de 
l’éclairage public et il est actuellement de i)liis en plus utilisé 
à la place de l’électricité pour cette a[)plication. Ün des prin- 
cipaux avantages ({u’il présente, est la l'acilité de pouvoir réduire 
la puissance des foyers aux heures de moindre activité, sans 
cependant diminuer le nombre des points lumineux. 
Les lampes à gaz surpressé comimrtent habituellement plu- 
sieurs becs ; pour chacun d’eux, on trouve un injecteur h gaz, 
une arrivée d’air réglable, une cbambi'e de réchaulï'age, un 
brûleur à grille ; entin pour l’ensemble, il y a une gaine poul- 
ies fumées, une cheminée de tirage, une veilleuse, un dôme et 
un chapiteau. Deux allumeurs automatiques permettent d’effec- 
tuer rallumage des manchons et l’extinction de la veilleuse au 
moment de la mise en pression, le rallumage de la veilleuse et 
l’extinction des manchons au moment du retour de la pression 
ordinaire de la ville. Les lampes à trois bec.s, des types à 4(100 
et :I000 bougies, sont montées sur des candélabres grand modèle 
de 4 à 5 mèti-es de hauteur. Elles reçoivent deux alimentations 
réunies tlans le socle au branchement unique par un robinet, 
(iette disposition permet l’allumage automatique des trois man- 
chons cà la fois ; à minuit un homme passe au pied de chaque 
appareil et, par la manœuvre du robinet, éteint deux brûleurs. 
Le troisième continue à éclairer jusqu’au moment de l’arrêt des 
surpi-esseurs. Les lampes à deux becs, du type JOOO bougies, ont 
également deux alimentations dans la lanterne. Un robinet à trois 
voies permet d’éteindre un manchon sur deux à minuit. En 
utilisant des appareils à mouvement d’horlogerie, toutes ces 
manœuvres d’allumage et d’extinction peuvent être rendues 
entièrement automatiques. 
Les chambres de surpression sont actuellement au nombre de 
trois, ce qui est sullisant pour assurer l’alimentation complète 
du réseau. La première est établie en souterrain au Boulevard 
Haspail, entre les rues de Yaugirard et de Fleurus. Elle est reliée 
à la seconde située au Marché du Temple. La troisième, du 
•Marché Saint-Didier, sera prochainement raccordée aux deux 
précédentes. Chacune de ces stations comprend plusieurs unités 
de surpression constituées par un moteur là gaz, un surpresseur, 
et un régulateur à cloche ; les premières machines avaient une 
