REVUE DES RECUEILS PERIODIQUES 
323 
l’on s’est donnée de lever tontes les diflicnltés qui s’opposaient 
à son utilisation. >ious énumérerons ici les principaux d’entre 
eux. 
ï. — Le point d’ébullition de ce liquide est fort élevé et cela 
pour une pression basse facilement accessible. Ce n’est pas le 
cas pour l’eau qui conduit immédiatement à envisager de fortes 
pressions, si on désire avoir une température initiale assez haute. 
2. — La grande densité de ce corps permet de compter sur 
la gravité pour son déplacement, la fermeture des soupapes, 
etc. De plus, elle permet l’emploi d’un modèle de turbine très 
simple ne comportant qu’une seule roue. 
O. — Aux températures envisagées, il est complètement 
neutre vis-cà-vis de l’air, de l’eau, de l’acier, etc., en général de 
toutes les substances avec lesquelles il pourrait venir en 
contact. 
4. — Comme il ne contient aucun corps en solution, il ne 
peut se produire ni adhérences ni incrustations sur les surfaces 
actives de la chaudière qui demeure toujours parfaitement 
propre. 
5. — 11 ne mouille pas les aubages de la turbine, de sorte 
(|u’il n’y a pas de corrosions à craindre de ce côté. 
0. — A la température de condensation, son volume est tel 
(pi’il n’exige pas, comme la vapeur d’eau, des dimensions exces- 
sives des organes mobiles de la turbine. 
Kn résumé, par la présence du mercure comme convoyeur de 
chaleur entre le foyer et le condenseur, il est permis de tra- 
vailler à basse i)ression et d’avoir une distribution très uniforme 
de la température, deux conditions impossibles à réaliser avec 
les chaudières ordinaires. Toute la chaleur fournie au mercure, 
à l’exclusion de celle qui a été transformée en travail dans la 
turbine, est retournée à l’eau du condenseur. On voit donc que 
l ien n’est perdu et que, par ce fait, pour un nombre donné de 
calories mises en œuvre on retire une puissance mécanique plus 
grande qu’avec les générateurs usuels. Si pour une cause quel- 
conque la turbine à mercure ne peut fonctionner, l’appareil ne 
<loit cependant pas être arrêté. 11 sullit de diriger directement la 
vapeur de mercure par une tuyauterie de by-pass vers le réfri- 
gérant, pour avoir la vapeur d’eau dans des conditions aussi 
économiques qu’avec les chaudières ordinaires. 
Si l’on soumet le problème au calcul, on trouve que dans les 
conditions normales, l’addition de la turbine à mercure donne 
lieu à une augmentation de force motrice d’environ 66 %, avec 
seulement une dépense supplémentaire de combustible de 15 7o- 
