324 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
En d’autres termes, le gain net réalisé est un accroissement de 
44 ", O de la puissance produite par kilo de charbon consommé. 
L’emplacement nécessité par la chaudière nouvelle et ses appa- 
reils accessoires, n’étant pas sensiblement plus grand que celui 
autrefois occupé par des générateurs de même capacité, on 
pourra bien souvent en l’adoptant augmenter la puissance dis- 
ponible d’une station centrale, sans devoir ériger des construc- 
tions nouvelles. Des recherches expérimentales ont montré qu’il 
fallait en moyenne évaporer JO kilos de mercure par kilo de 
vapeur d’eau produite. Dans ces conditions la dépense serait 
d’environ 50 francs de mercure par kilowatt produit à la turbine 
auxiliaire. 11 est cependant fort probable que cette somme pourra 
encore être notablement réduite. 
L’application généralisée de ce nouveau procédé demanderait 
des quantités énormes de mercure. Il n’y a pas toutefois lieu de 
s’effrayer de cette circonstance, car ce métal est sullisamment 
abondant pour que l’on soit à même de faire aisément face à la 
demande sans donner lieu à. une augmentation exagérée du prix. 
Les expériences qui ont été entreprises ont montré, que pour 
faire absorber facilement au mercure la grande chaleur néces- 
saire à sa vaporisation, il était indispensable de prévoir une 
circulation active du liquide. Comme il ne mouille pas les parois 
avec lesquelles il vient en contact, si on ne le force pas à se 
déplacer continuellement, la vapeur produite en un point se 
surchautfe fortement, et empêche la libre transmission de 
chaleur au restant de la masse. Dour éviter cet écueil, on a com- 
biné une chaudière spéciale comprenant essentiellement deux 
séries de collecteurs disposés dans deux plans horizontaux et 
reliés par de petits tubes aplatis incurvés. On diminue ainsi le 
volume de mercure en jeu, on assure son évaporation rapide et 
on met l’appareil h l’abri des tensions excessives résultant d’un 
chaulïage irrégulier. Tous les joints sont soudés à l’autogène au 
moyen de l’acétylène, de façon à avoir des raccords étanches et 
résistants. Le métal liquide parcourt les différents éléments dont 
se compose le générateur et est tout d’abord dirigé vers les 
unités qui reçoivent le plus directement l’action du foyer. 
Une installation d’essai d’une puissance de 100 chevaux a déjà 
été construite suivant les principes ci-dessus développés. A part 
les petites diliicultés inévitables à la mise en pratique d’un pro- 
cédé aussi nouveau, elle a donné des résultats très satisfaisants 
qui font bien augurer de l’avenir qui est réservé au générateur 
à vapeur de mercure. 
.M. Demanet, 
Ingénieui’. 
