216 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
Puissance normale de chaque turbine = 3200 IIP 
» maxima » » = 3850 » 
Nombre de tours par minute = 300 » 
Puissance normale de l'alternateur : 
» » à cos qp == 0,7 — 2500 KV. A 
» » à cos qp = 1,0 = 2500 K V. 
» maxima à cos qp = 0,7 et 
avec 50 °/ 0 de surcharge = 3750 IvV.A 
Les turbines sont à axe horizontal, accouplement 
direct, 3 paliers. Elles possèdent un régulateur de 
vitesse à servo-moteur, ouvrant les aubes directrices, 
qui tendent à se fermer sous Faction de ressorts. Ce 
servo-moteur, qui est à huile sous pression, agit en 
outre sur un régulateur de pression combiné pour 
diriger toute la veine liquide hors de la roue, en cas 
de décharge soudaine dé la turbine, la vitesse ne 
dépassant pas alors 10 % de la normale. Le moment 
de giration de l'alternateur est de 70 000 kgnr. 
Les alternateurs sont, conformément au nombre de 
tours et de périodes, hexapolaires, avec excitation au 
])o ut de l’arbre. 
L’induit donne directement 15/16 000 volts. 
Gomme appareils de protection de machines, il y a 
outre les interrupteurs automatiques à maxima ordi- 
naires sur chaque pôle : 
Un déchargeur continu à eau, contre les tensions 
statiques : 
Une batterie de condensateurs, avec bobine de self, 
contre les décharges atmosphériques ; 
Deux soupapes électriques contre les surtensions. 
Les deux groupes peuvent travailler ensemble ou 
séparément sur les rails généraux. 
