REVUE DES RECUEILS PERIODIQUES 
557 
Nouvelle centrale de Northeast à Kansas-City. — Dans 
cette centrale de 270 000 kilowatts, on utilise des chaudières 
Babcock & Wilcox, du type marin de 1250 mètres carrés de 
surface de chauffe, capables de vaporiser en marche forcée 
50 000 kilos d’eau à l’heure, à la pression de 20 kilos par 
centimètre carré. Un surchauffeur élève la température de 
la vapeur à 365 degrés. L’économiseur est divisé en deux 
groupes, l’un à haute, l’autre à basse pression. Le premier 
en tubes d’acier est disposé immédiatement au-dessus du 
caniveau de sortie des fumées ; il reçoit l’eau à 80-90 de- 
grés, venant de l’économiseur en fonte qui lui fait suite. 
On a un silo à charbon distinct par chaudière, permettant 
d’emmagasiner 125 tonnes, ce qui correspond à 24 heures 
de marche. Ces silos sont situés au-dessus des générateurs, 
de chaque côté d’un lanterneau par lequel la lumière peut 
pénétrer largement dans la chaufferie, qui est ainsi très 
bien éclairée. 
En sous-sol se trouve une salle de manutention des char- 
bons avec pont roulant comportant par chaudière un silo 
de 800 tonnes dans lequel le combustible arrivant par che- 
min de fer est directement déversé. 
Centrale Delaware à Philadelphie. — - Cette installation 
d’une puissance de 180 000 kilowatts comprendra six tur- 
bines de 30 000 kilowatts, consommant à 3/4 de charge, 
4,9 kilos de vapeur par kilowatt. L’alimentation des deux 
groupes actuellement installés est assurée par deux batte- 
ries de quatre chaudières Stirling, de 1400 mètres carrés de 
surface de chauffe travaillant à une pression de 17 kilos 
par centimètre carré. Suivant l’allure, la température de 
la vapeur surchauffée varie de 270 à 295 degrés. 
Centrale Ford à Red River, Michighan — Quand elle sera 
terminée, elle comprendra huit chaudières Ladd doubles, 
ayant chacune 2460 mètres carrés de surface de chauffe, 
alimentant quatre turbo-générateurs de 60 000 kilowatts 
et cinq turbo-ccmpresseurs de 1000 mètres cubes à la mi- 
nute. La vapeur produite à 17 kilos de pression est surchauf- 
fée de 90 degrés. Comme combustible, on emploie soit du 
charbon pulvérisé, soit du gaz de haut-fourneau. Chaque 
chaudière est desservie par une cheminée en tôle de 3,35 
