BIBLIOGRAPHIE. 
cVune surface de chauffe très étendue sous un volume restreint. 
On associe aussi les formes à bouilleurs à un faisceau tubu- 
laire, les chaudières résultant de cette combinaison formant une 
classe secondaire sous le nom de chaudières mixtes. Enfin, dans 
le but de faciliter le nettoyage des tubes, on a rendu amovible 
le faisceau tubulaire. L’auteur donne les dispositifs des chau- 
dières Thomas et Laurens et de Weyher et Puchemond à foyers 
amovibles. Les tubes employés dans les générateurs de cette 
classe sont en fer ou en laiton. Le fer coûte, il est vrai, deux fois 
moins, mais, d’autre part, le laiton conserve une partie de sa 
valeur lors de la mise dos tubes hors service. Le diamètre des 
tubes varie de 0^,04 à o™,io; dans les locomotives, on ne dépasse 
guère o'",o 45. On pourrait ajouter qn’en pratique il existe une 
certaine relation entre la longueur et le diamètre, surtout pour 
les locomotives où la longueur n’est certes pas arbitraire. 
Alors que, dans les chaudières tubulaires, les produits de la 
combustion traversent un faisceau de tubes entourés d’eau, dans 
d'autres chaudières, que M. Haton range dans un second 
groupe sous le nom de chaudières tubulées, c’est l’eau qui 
circule dans les tubes chauffés extérieurement par les gaz 
chauds. M. Haton divise également celles-ci en trois classes : 
1“ Les chaudières du ^enre Field, qui sont bien connues. 
2“ Les chaudières muUituhulaires, improprement dites inexplo- 
sibles, car elles peuvent encore donner lieu à des explosions. 
Toutefois les conséquences de ces accidents sont limitées par le 
faible volume d’eau. En vue de les réduire, on a sectionné les 
appareils en séries d’éléments qui ne communiquent entre eux 
que par les collecteurs. L’auteur décrit avec tous les détails 
nécessaires les chaudières De Naeyer, Babcock et Wilcox, et la 
chaudière Roser qui réunit les caractères des chaudières tubulées 
et des chaudières tubulaires et quelques autres encore. 
3 ° Les chaudières à serpeniiii. Cette classe a pour type le 
générateur Belleville. Dans ces chaudières, le danger disparaît à 
jieu près complètement par suite de la suppression du réservoir 
d’eau. Elles justifient donc mieux que les précédentes le nom 
d'inexplosibles. 
La chaudière Serpollet constitue le dernier terme de l’inexplo- 
sibilité. L’alimentation s’y fait au fur et à mesure de la vapori- 
sation. On pourrait l’appeler : générateur instantané. Elle ne 
contient ni chambre d’eau, ni chambre de vapeur; aussi l’Admi- 
nistration n’exige-t-elle que l’épreuve à la pression et une seule 
soupape de sûreté placée sur le tuyau d’alimentation. On a 
