5 y 8 REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
Très intéressant est le chapitre qui traite des Explosions, 
M. Haton en rattache les causes à quatre ordres principaux : 
1° défauts d’établissement; défauts d’entretien; 3° défauts 
de fonctionnement ; 4° causes fortuites. 
Il les décrit en détail et s’étend plus particulièrement sur les 
plus dangereuses, c’est-à-dire celles qui sont causée par les alté- 
rations des tôles et par l’abaissement du niveau de l’eau dans la 
chaudière. 
Il rappelle, en passant, l’importance du rôle attribué dans les 
explosions à l’eau surchauffée, à l’état sphéroïdal, etc. Ce sont là 
toutes questions qui sont loin d’être complètement élucidées. 
Dans le chapitre qui a trait à la Réglementation, l’auteur se 
borne à reproduire les prescriptions des décrets du 3 o avril 1880 
et du 27 juin 1886, en les faisant suivre de commentaires et 
développements dont l’ingénieur peut tirer bon parti. 
Les décrets exigent la présence sur tout générateur de divers 
Appareils de sûreté. Ils sont décrits au chapitre lxüi. Comme 
obturateurs de vapeur, l’auteur cite les dispositions de Hirsch, 
de Belleville, de Labeyrie et de Pile. L’indicateur de niveau le 
plus sûr et le plus répandu est le tube de niveau en cristal. C’est 
aussi le plus simple, mais il convient toutefois qu’il soit bien pro- 
portionné, peu dilatable, et qu’il offre le maximum de conducti- 
bilité. L’auteur cite également l’indicateur magnétique de 
Lethuillier-Pinel. On emploie aussi des appareils à flotteur 
auxquels on adjoint un sifflet d’alarme. L’auteur aurait pu citer 
l’indicateur Ochwadt, qui obvie à quelques inconvénients du tube 
de niveau tels que : fragilité, difficulté de lecture par suite 
d’encrassement, indications fausses (parfois 0,10 par i/ooo atm.) 
quand il se produit des obstructions cachées, soit dans le haut, 
soit dans le bas du tube. 
Parmi les appareils qui mesurent la pression, le manomètre à 
air libre est celui cjui offre le plus d’exactitude. Il n’est plus employé 
aujourd’hui, à cause des hautes pressions atteintes dans les géné- 
rateurs, mais il sert encore comme appareil de tarage. Le 
■manomètre Bourdon bien taré est actuellement le plus répandu ; 
parfois on le rend enregistreur. La soupape de sûreté consiste 
ordinairement en un simple clapet commandé par un levier à 
contrepoids, et par un ressort quand il s’agit de machines 
mobiles. L’ancienne formule réglementaire qui servait à déter- 
miner la section de la soupape n’est plus imposée, mais elle peut 
encore être consultée utilement à titre de contrôle. M. Haton 
propose de la mettre sous la forme D = 0.0264 4-^0 607 ’°^ 
