Untersuchung über die Filtrationsfähigkeit des Filters „Puritas“. 
597 
ihm erfundenen automatischen Patentfilter „Puritas“ auf seine Fähig- 
keit, ein gutes, keimfreies Trinkwasser zu liefern, zu prüfen. 
Nach der uns vom Erfinder übergebenen Beschreibung besteht 
der Apparat im Wesentlichen aus einem offenen Kasten (Reservoir), 
in welchem eine Serie von senkrecht stehenden Rahmen sich befinden, 
die mit Filztuch überspannt sind. Diese Rahmen sind mit einander 
durch ein Flanschenrohr verbunden, welches heberartig aufsteigt, sich 
in bestimmter Höhe nach abwärts neigt und als Saugrohr dient. 
Zur Erzeugung einer dauernd guten Filterschicht wird in dem Ap- 
parate eine bestimmte Menge vorher durch Dampf gut sterilisirten 
Asbestes hineingegeben, welches sich durch die Wirkung des heber- 
artigen Saugrohres an das Filzgewebe anlegt und dadurch eine auch 
für kleinste suspendirte Körperchen absolut undurchdringliche Filter- 
schicht bilden soll. Das zu filtrirende Wasser läuft in das offene 
Filterreservoir und wird vermittelst des oben erwähnten Saugrohres 
durch die bespannten und mit Asbest belegten Filterlamellen ab- 
gesaugt. 
Zur Vornahme der entsprechenden Versuche wurde am 24. April 
d. J. in der städtischen Badeanstalt an der Donau ein sogenannter 
Wirthschaftsfilter , welcher laut Angabe pro Stunde eine filtrirte 
Wassermenge von 5 Kubikmeter liefern soll, aufgestellt und mit 
frischem, stark erhitztem und im Laboratorium vorher sterilisirtem 
Wasser aufgeschwemmtem Asbest angefüllt. Das zu filtrirende Donau- 
wasser wurde dann mittelst Pumpen in den Filterapparat gebracht 
und durch die Thätigkeit des Filtersaugrohres abfiltrirt. 
Nach 1 Stunde ununterbrochener Thätigkeit des Apparates wurde 
folgende Untersuchungsreihe vorgenommen: 
Um 3 Uhr 40 Min. Nachm, wurde aus dem unfiltrirten, etwas 
getrübten Donauwasser in der Nähe der Stelle, wo die Pumpen in 
Thätigkeit gesetzt wurden, 3 Wasserproben zu 0,1, 0,2 und 0,5 ccm 
entnommen und sofort in Lipez’sche Kulturfläschchen ausgesät; 
die Temperatur des Wassers betrug ca. 5,4° C (Untersuchung I). 
Circa 1 l i und I / 2 Stunde später wurden aus dem Ausflussrohr, 
aus welchem permanent Wasser abfloss und welches vor der In- 
betriebsetzung des Apparates mit 5°/ 0 -iger Karbolsäurelösung wieder- 
holt abgewaschen wurde, je 3 Proben zu 0,2, 0,5 und 1,0 ccm klar 
filtrirten Wassers (Untersuchung II a und b) entnommen und in 
gleicher Weise, wie oben erwähnt, unter den üblichen Kautelen 
behandelt. 
In der Nähe der Stelle der ersten Entnahme des unfiltrirten 
Donauwassers wurde mit grossen Stangen der ca. 2 m tiefe Grund 
aufgerührt, so dass das Wasser in einer grossen Fläche stark getrübt 
und undurchsichtig wurde. Von diesem Wasser wurden sofort (Unter- 
suchung lila) und aus dem Saugrohre des Filters nach ca. V 4 Stunde 
(Untersuchung III b), in welcher Zeit das aufgerührte Wasser zur 
Filtration gelangt sein musste, je 3 Proben zu 0,5, 0,2 und 0,1 ccm 
entnommen und, wie bereits oben angegeben, an Ort und Stelle ver- 
arbeitet. Diese Untersuchungen wurden zu dem Zwecke ausgeführt, 
um die Filterfähigkeit des Apparates ad maximum auszuprobiren. 
Da von vornherein angenommen werden konnte, was durch die später 
