Untersuchungsmethodeu, Instrumente etc. 
879 
Schäden und Mängeln dieser Einrichtung und werden die infolge der 
letzten sanitätspolizeilichen Verordnungen notwendigen Maßnahmen 
einer Kritik unterwerfen. Die bakteriologische Untersuchung, täg- 
lich an jedem Filter vorgenommen, wird mitgeteilt; meist betrug die 
Anzahl der Keime unter 100 pro 1 ccm Wasser bei einer Filtrations- 
geschwindigkeit von 100 mm pro Stunde. Die bakteriologischen 
Untersuchungen ließen einen deutlichen Mangel an praktischer Ein- 
richtung erkennen und werden zweckentsprechende Pläne für Neu- 
anlagen von Filtern gemacht. Danach ist es notwendig, die Filter, 
jedes gesondert, in das Reinwasserbassin laufen zu lassen, sowohl um 
jedes einzeln untersuchen zu können, wie auch um Druckschwankungen 
möglichst auszugleichen. Verf. verlangt für die Prüfung eines Wassers 
dann auch noch genaue und lückenfreie Kenntnis des Rohwassers. 
Von Bedeutung erwies sich die Art der Stoffe, aus denen sich die 
Decke der Filter bilden mußte. Versuche im Kleinen mit Kulturen 
des Bacillus violaceus angestellt, ergaben bei einem Gehalte von 
45—87000 Bakterien im Rohwasser nach Filtration durch ein Filter 
mit Lehmdecke im ccm 19, beim Filter mit Algendecke 45, beim 
Filter mit Eisendecke 25 Keime. P. fordert auf Grund dieser Ergeb- 
nisse daher zu größerer Beachtung dieses Punktes auf. Auch im 
Großbetriebe zeigte sich, daß die gedeckten Filter, bei denen wegen 
Lichtmangels die Algen weniger üppig wachsen, weit schlechter und 
langsamer arbeiteten, als die freiliegenden. 
Eine kurze Formel wird für den Wirkungsgrad eines Sandfilters 
R 
angegeben : E = , wobei E = Wirkungsgrad des Sandfilters, 
vm.pm 
vm Filtrationsgeschwindigkeit im Mittel, 
pm Mittlerer Ueberdruck, 
R Retentionsvermögen der Decke. 
Manche andere Ratschläge uud Erwägungen wollen im Original 
gelesen sein. Das Material ist sehr reichlich und fleißig zusammen- 
getragen und giebt manche Aufschlüsse und Belehrungen. 
O. Voges (Danzig). 
Traube, Moritz, Einfaches Verfahren, Wasser in großen 
Mengen keimfrei zu machen. (Zeitschrift für Hygiene und 
Infektionskrankheiten. Bd. XVI. 1894. Heft 1. p. 149 — 150.) 
Chlorkalk in der höchst geringen Menge von 0,0004260 g (ent- 
haltend 0,0001065 g wirksames Chlor) zu 100 ccm stark bakterien- 
haltigen Wassers zugesetzt, tötet innerhalb zweier Stunden uud wahr- 
scheinlich bereits früher alle darin vorhandenen Mikroorganismen. 
Zur Entfernung des nicht verbrauchten Chlorkalks war ein Zusatz 
von 0,000209 g Natriumsulfit hinreichend. 
Es würden also zur Sterilisierung von einer Million Kubikmeter 
Wasser etwa 85 Ctr. Chlorkalk und ungefähr 40 Ctr. Natriumsulfit 
erforderlich sein. E. Roth (Halle a. S.). 
