Die Bakteriologie im Dienste der Sandfiltrationstechnik. 
883 
ei uns vorzüglich bewährt, angegeben. Als Prinzip bei der Ent- 
ahme sollte festgehalten werden, die Proben nur direkt aus dem 
trömenden YVasser zu nehmen. Die von Piefke kürzlich in der 
eitschr. f. Hygiene. Bd. VI beschriebene Entnahme der Wasserproben 
us einem Bleirohre, in welchem das Wasser einige Zeit stagnieren 
ann, halte ich erfahrungsgemäß für nicht einwandsfrei. Wir hatten 
nfangs eine ähnliche Einrichtung au den Altonaer Filtern; es stellte 
ich jedoch bald heraus, daß in dem Bleirohre Kolonieen von Bak- 
jrien, und zwar von B. fluorescens liquefaciens, sich an- 
iedelten und so fest saßen, daß sie auch nach viertelstündigem 
Iräftigen Durchströmen des Wassers noch nicht entfernt waren. Dieser 
lebelstand trat erst ein, nachdem die Proben schon 6 Wochen auf 
olche Weise entnommen waren, worauf diese Art der Probeentnahme 
urch die oben erwähnte ersetzt wurde. Das Hauptaugenmerk ist 
ber, wie bei allen Wasseruntersuchungen, auf den Nährboden, und 
war auf dessen richtigen Alkaligehalt zu richten. Wie großen 
chwankungen die Zahl der entwickelten Keime aus demselben 
Vasser bei verschiedener Alkalinität der Gelatine unterworfen ist, 
urde schon früher (Centralbl. f. Bakt. Bd. X. p. 415) von uns 
ervorgehoben und von Dahmen 1 ) undBurri 2 ) bestätigt. Dieser 
rrad der Alkalinität ist für jedes Wasser und event. auch zu ver- 
miedenen Jahreszeiten zu bestimmen, namentlich wenn es sich um 
in Rohwasser handelt, dessen chemische Zusammensetzung sich 
licht ändert. Hieraus geht aber zugleich auch hervor, daß der mit 
er bakteriologischen Untersuchung betraute Fachmann eine genaue 
ilienntnis der chemischen Zusammensetzung des betr. Wassers besitzen 
nuß. In Altona wird aus diesem Grunde das Elbwasser wenigstens 
inmal im Monate einer vollständigen chemischen Analyse unter- 
orfen, einmal wöchentlich wird der Verbrauch an Kaliumpermanganat 
nd jeden Tag der äußerst schwankende Chlorgehalt bestimmt. Unter- 
uchungen, um einen event. Einfluß der chemischen Veränderungen 
n Wasser auf die Arten der im filtrierten Wasser auftretendeu 
iakterien festzustellen, sind im Gange, aber noch nicht abgeschlossen. 
Irwähnen möchte ich hier noch, daß nach einer für die Wasserwerke 
es Deutschen Reiches kürzlich erlassenen Vorschrift eine Nährgelatine 
ir die Wasseruutersuchungen verwendet werden soll, deren Alkalinität 
o normiert ist, daß der neutralisierten Mischung l,5 0 / 0 o krystallisiertes 
Natriumkarbonat zugefügt werden; es entspricht dies dem Alkali- 
ehalte, welcher sich nach unseren Untersuchungen (1. c.) für das 
Abwasser, sowie nach Dahmen’s Untersuchungen (1. c.) für das 
Iheinwasser als der lür das Wachstum der Wasserbakterien günstigste 
erausgestellt hat. 
Endlich ist, um die Resultate der Untersuchungen möglichst 
chnell zu erhalten, für eine gleichmäßige Temperatur des Platten- 
ufbewahrungsraumes (22 — 23°) zu sorgen. Werden diese beiden 
'unkte (richtiger Alkaligehalt der Nährgelatine und stete Temperatur 
on 22 — 23°) beobachtet und ist man mit den Arten der zu ver- 
1) Dahmen, Chem. Zeitung. 1892. No. 49. 
2) Burri, Inaug.-Dissert. München (Oldenbourg) 1893. 
58* 
