22 
Untersucliungsinetlioden, Instrumente etc. 
In abermals erweiterter Form liegt vor uns die dritte Auflage 
eines Werkes, welches ein unentbehrliches Vademecum eines jeden 
strebsamen, die Fortschritte der Wissenschaft verfolgenden prak- 
tischen Arztes geworden ist. 
Mit besonderer Sorgfalt sind die einschlägigen bakteriologischen 
Kapitel behandelt, zu deren Erläuterung eine Reihe gelungener Ab- 
bildungen in den Text eingeschaltet ist. 
Aus der in diesem Werke getroffenen Verknüpfung der bakterio- 
logischen Daten mit den chemischen und mikroskopischen Unter- 
suchungsmethoden lässt sich am besten die hohe Bedeutung ermessen, 
welche die Bakteriologie für die Diagnostik überhaupt besitzt, und 
wenn dieselbe einstens aufhört, die Domäne Einzelner zu sein, wird 
das Verdienst hierfür nicht an letzer Stelle unserm Verfasser zuge- 
schrieben werden können. Die Ausstattung des Werkes ist eine 
glänzende. Kamen (Czernowitz). 
Wiehmann, H., Ueber Wasserfiltration. (Sonderabdruck, 
aus Mittheilungen der Oesterr. Versuchsstation für Brauerei und 
Mälzerei in Wien. Heft V. 1892.) 
In dieser Arbeit berichtet der eifrig thätige Verf. über die 
Resultate der von ihm vorgenommenen Prüfung des Mikromem- 
branfilters Patent F. Breyer. Dasselbe ist in diesem Central- 
blatte bisher noch nicht beschrieben worden. Dies soll nun nach- 
folgend in Kürze geschehen, unterstützt durch eine Abbildung des 
Apparates im Längsschnitt 1 ). 
Bei dem B r eye r’schen Mikromembranfilter kommt als filtriren- 
des Material Asbest zur Anwendung, welcher durch nachfolgend 
skizzirtes, patentirtes Verfahren in Fäserchen von mikroskopischer 
Feinheit gespalten worden ist: „Wollartiger, steinfreier Asbest wird 
mit Wasser gekocht, abgekühlt und dann auf Gefriertemperatur ge- 
bracht. Die gefrorene Masse wird dann in Pochwerken oder ander- 
weitig gut zerkleinert. Hierauf wird der Asbest nochmals gekocht, 
wiederum abkühlen und gefrieren gelassen. Durch Mahlen erhält 
der so vorbereitete Asbest eine solche Beschaffenheit, dass er mit 
Wasser eine Emulsion bildet und, mit blossem Auge betrachtet, 
strukturlos erscheint.“ [D. R. P. 59687.] 
Ein Element des Filtrirapparates besteht im Wesentlichen aus 
einem flachen , an einem Ende schmäleren Kästchen aus durch- 
löchertem Blech, dessen breite Seitenwände durch eigenthümlich ge- 
wellte, ebenfalls durchlochte Platten gestützt sind. Dieses Kästchen 
ist dicht mit einem Textilüberzuge überspannt, welcher als Unter- 
lage für den Asbest dient. In dem obersten , schmäleren Theile 
wird die Luft gesammelt, die durch ein Röhrchen entweicht, während 
das Filtrat am unteren Ende austritt. Ein solches Element des 
vom Verf. benutzten (kleineren) Modells („für den Kleinbetrieb“) 
besitzt eine filtrirende Fläche von 570 qcm (ca. */ 17 qm). Sechs 
solcher Elemente sind in einem metallenen Gehäuse, „Filterkessel“, 
1) Für die liebenswürdige Ueberlassung des Cliche sagt Ref. im Namen der 
Redaktion dem Herrn Verf. verbindlichsten Dank. 
