434 
T. ie f ii«r. tJntersncliungen über die Klärung der Abwässer etc. 
ab unü versieht sie zum Schluß mit einer sterileu, gut schließenden 
Gummikappe. 
Ein fehlerfreies Röhrchen darf: 
1) keine Blasen oder Spalten in der Gelatine um deu Platiu- 
draht herum zeigen (dann ist die Gelatine zu alt oder nicht nach 
dem Armieren von neuem sterilisiert). 
2) Die Gelatine darf nicht zischen , wenn man den Platindraht 
hineingeführt hat, ebensowenig darf der Glasstab, der ja viel lang- 
samer abhühlt, als der Platindraht, mit in der Gelatine sitzen. (Mög- 
lichkeit der Entstehung von Yerbrennuugsprodukten, die desinfizierend 
wirken.) 
3) Der Glasstab muß etwas über den Rand des Reagenzglases 
hervorragen, damit er gefaßt werden kann. 
Leipzig, 22. Februar 1893. 
Originalberichte gelehrter Gesellschaften. 
Sitzung des Greifswalder Medizinischen Vereins 
am 3. Dezember 1892. 
Herr Loeffler: Untersuchungen über die Klärung der Abwässer 
in der Kläranlage des Uimersnätskrankenliauses. 
Die Abwässer des Universitätskrankenhauses werden nach dem 
Bvockner-R oth e ‘sehen System gereinigt. Während der zehnstün- 
digen täglichen Betriebszeit werden den Abwässern 30 kg Kalk und 
15 kg des Rotho’schen Patentmittels, in 600 1 Wasser aufge- 
schwemmt, zugesetzt. Der Zufluß der in einem Rührwerk zu einer 
gleichmäßigen Masse verarbeiteten Chemikalien wird durch einen 
Schwimmer selbstthätig geregelt. Je mehr Schmutzwasser zuströmt, 
um so höher hebt sich der Schwimmer, um so stärker wird der Zu- 
fluß der Chemikalien. Es wird mithin bei dem Zusatz nur die Quan- 
tität, nicht die Qualität der Schmutzwässer berücksichtigt. Letztere 
aber variiert ebenso wie die erstere recht erheblich. In dem Heber- 
kessel findet bei dem langsamen AufsteigeD des Wassers das lang- 
same Absetzen der Niederschläge und die Klärung statt. Das ge- 
klärt oben abfließende Wasser ist meist klar, höchstens leicht opali- 
sierend und geruchlos. Der Schlamm setzt sich gut ab und läßt sich 
leicht mit der Schlammpumpe abpumpeD. Der Bakteriengehalt des 
geklärten Wassers ist ganz erheblich verringert von einigen Millionen 
im ungeklärten bis auf einige Tausende pro ccm im geklärten. Auf 
Veranlassung des Ministeriums wurden nun vergleichende Versuche 
darüber augestellt, wie sich die Klärung gestalten würde beim Weg- 
lassen aller Chemikalien, bei alleinigem Kalkzusatz und bei alleinigem 
Zusatz des Patentmittels. Jedes Verfahren wurde eine Woche hin- 
durch fortgeführt, die ungeklärten und geklärten Wässer chemisch 
