XXX 
dieser wichtigen Stelle, der Schalttafel. Ein näheres Eingehen auf diese Verhältnisse, so lehr* 
reich und interessant dieselben auch sind, ist ohne Zugrundelegen einer ausführlichen Zeichnung 
unthunlich. 
Auf das Kabelnetz in der Stadt übergehend, zeigt Vortragender an einem großen 
Situationsplan den \"erlauf der Hauptkabel, welche den Strom bestimmten Punkten, Speise- 
punkten, im Vertheilungsnetze zuführen. Yon diesen „Speisepunkten“ erst gehen besondere 
Kabel, Vertheilungskabel, in die einzelnen Straßen der Stadt, von welchen wiederum die in die 
Häuser führenden Kabel abzweigen. Jene Hauptkabel bilden ein in sich vollkommen ge- 
schlossenes, mit der Centrale verbundenes Netz. In ihm kann von seinen schwer belasteten 
Theilen der Strom leicht zu den schwach belasteten übergehen. Nur nach wenigen Punkten 
der Stadt (Langgarten, Neugarten, Sandgrube, Schäferei) führen Kabelstrecken, die todt endigen, 
deren Strom daher nutzbringend auf die anderen Theile des Netzes nicht übertragen werden 
kann. Jene als Speisepunkte des ganzen Netzes bezeichneten Stellen stehen durchweg durch 
je einen „Prüfdraht“ mit der Centrale in directer Verbindung, damit von hier aus jeden Augen- 
blick mit Hilfe der Meßapparate die Hohe der Spannung controlirt und regulirt werden kann. 
Dies ist erforderlich, sollen störende Schwankungen in der Lichtstärke der elektrischen Lampen 
vermieden werden. 
Alsdann erklärt Vortragender die Einrichtung der sogenannten Verbindungskästen, in 
denen die mit einander durch Klemmen verbundenen Kabelenden ihren Schutz gegen das feuchte 
Erdreich finden, zeigt die Art und Weise, in der die Kabelenden mit einander verbunden und 
alsdann in besondere mit schwarzer Isolirmasse ausgegossene Schutzhüllen, ,,die Muffen“, ein- 
gebettet werden. Von diesen durch die Isolirmasse gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützten 
Muffen gehen die Anschlußkabel in die Häuser hinein. 
Wie sclioii in einem früheren Vortrage auseinandergesetzt wurde, besitzt unsere 
elektrische Anlage das Dreileitersystein, d. h im Elek tri citäts werk sind im ganzen drei 
SammelscMenen angeordnet; die Dynamomaschinen sind auf die sog. Außenleiter, zwischen 
welchen 220 Volt Spannung herrscht geschaltet, während der Mittelleiter zum sog. Nullpunkt 
der Batterie geführt ist. Diesen Sammelsclnenen entsprechen im Vertheilungsnetze zwei 
äußere Leiter und ein Mittelleiter. Durch die Einführung des Dreileitersystems mit 2 X 
Volt Spannung ist eine Ersparung an Stromtransport und damit an Spannungsverlust erzielt 
worden. Dem Mittelleiter fällt hierbei nur die Aufgabe zu, den Unterschied der Be- 
lastungen an Strom in den beiden Hälften zu leiten. 
Eine besondere Eigentliümlichkeit des Danziger Leitungsnetzes ist die, daß, währeiid 
die beiden von und zu den Dynamos führenden äußeren Kabel auf das sorgfältigste gegen 
das Erdreich isolirt sind, das kupferne Mittelkabel völlig frei liegt In anderen Städten hat 
man auch diesen Mittelleiter mit einer isolirenden Hülle umgeben, in der Meinung, dadurch 
'J’elephon Störungen am sichersten vorzubeugen. Wie die Erfahrung aber gezeigt hat, bietet 
gerade der blanke Mittelleiter den sichersten Schutz gegen derartige Störungen, da durch 
ihn auf kürzestem Wege die sogenaunten vagabundirenden Ströme ausgeglichen werden, die 
zwischen schadhaft gewordenen Stellen der beiden äußeren Leitungskabel im Erdboden 
circuliren. Der Bau der einzelnen Kabel wird durch eine Anzahl instructiver Kabelmuster, 
die im Sitzungssaale ausgestellt waren, veranschaulicht. 
Die elektrische Anlage für Langfuhr, die gleichfalls von der städtisi'hen Centrale ihren 
Ausgang nimmt, erheischt eine gesonderte Besprechung. Fließt durch das Leitungsnetz der 
Stadt ein auf 2 X HO Volt gespannter starker Gleichstrom, so geht von der Centrale in die 
Langfuhrer Leitung ein aus drei verketteten Wechselströmen zusammengesetzter ,, Drehstrom“ 
von d X 3000 Volt Spannung, aber verhältnißmäßig geringer Stromstärke. Nur sehr hoch 
gespannte Ströme lassen sich in den üblichen Kabeln auf größere Entfernungen (hier 6 km) 
bei geringer Stromstärke ohne erheblichen Energieverlust fortleiten. An den Verbrauchs- 
stellen aber ist die hohe Spannung Gefahr bringend, auch läßt die Construction der Glüh- 
und Bogenlampen es nicht zu, daß dieselben direct mit dieser Spannung betrieben werden, 
