C. W. Lutz: Über einen neuen Flammenkollektor. 523 
stellten Ventilator trat nicht ein, wovon ich mich mit Hilfe des 
Wasserkollektors überzeugte. Der Eiulluh des Windes (4 m/sec.) 
auf die Angaben dieses Kollektors war unmerklich, trotzdem 
der Wasserstrahl durch den kräftigen Luftstrom stark aus seiner 
ursprünglichen Richtung herausgedrängt wurde. 
Die Ergebnisse der Messung sind in folgender Tabelle 6 
zu.sammen mit den Werten ohne Ventilation (aus der Tabelle 5) 
dargestellt und zwar führe ich hier der Kürze halber nur die 
Mittelwerte aus vielen Einzelmessungen an. 
Tabelle 6. 
Einfluß des Windes auf Flammenkollektorcn. 
Name des 
Kollektors 
Wind- 
geschwin- 
digkeit 
in m/sec. 
Abstand des 
Kollektor- 
randes vom 
Bodenbleche 
in cm 
Höhe der 
Ausgleichs- 
niveaufläche 
über dem Kol- 
lektorrand 
in cm 
Ausgleichs- 
niveaufläche 
gesunken 
um cm 
Lade- 
zeit 
in sec. 
Flammen- 
0 
30,6 
8,6 

27 
kollektor mit 
1 
30,1 
5,5 
3,1 
39 
Netzgehäuse 
4 
30,1 
— 0,8 
9,4 
86 
Flammen- 
0 
27,9 
7,2 
— 
38 
kollektor 
1 
27,5 
5,5 
1,7 
56 
Elster-Geitel 
2 
24,9 
4,1 
3,1 
60 
Flammen- 
kollektor mit 
0 
30,9 
8,2 
_ 
36 
10 cm hohem 
4 
30,9 
4,4 
3,8 
67 
Zylinder 
Flammen- 
kollektor mit 
0 
36,3 
6,7 

55 
15,5cm hohem 
4 
36,3 
1,5 
5,2 
217 
Zylinder 
Bei allen Flammenkollektoren zeigt sich zunächst, daß 
schon ganz schwacher Wind (1 m/sec.) die Ausgleichsniveau- 
fläche um einige Zentimeter herabdrückt. Der Kollektor nimmt 
