( 867  ) 
Van  den  Architect  ontvingen  wij,  bij  schrijven  d.d.  21  Februari 
j.1.,  een  drietal  teekeningen  in  den  geest  van  deze  wijze  van  venti- 
latie. Alleen  waren  daarbij  de  afvoer  en  aan  voer  aan  dezelfde  zijde 
van  de  zaal  aangebracht,  hetgeen  wij  niet  verkieselijk  achten. 
Bij  eventueele  toepassing  van  dit  stelsel  over  het  geheele  Museum- 
gebouw  zullen  bij  werking  van  alle  ventilatoren  de  toevoer-kanalen 
van  zelf  lucht  moeten  aanvoeren;  des  te  meer,  naarmate  er  minder 
lucht  uit  de  beneden-ruimten  kan  toestroomen,  naarmate  dus  de  ver- 
bindingswegen tusschen  die  ruimten  en  de  verdieping,  alsmede  tus- 
schen  de  benedenruimten  en  de  buitenlucht  meer  afgesloten  zijn.  Bij 
het  in  werking  stellen  van  slechts  enkele,  b.v.  indien  alleen  in  enkele 
zalen  veel  bezoek  is  of  om  andere  redenen,  zoude  het  kunnen  ge- 
beuren, dat  de  toevoer  naar  de  geventileerde  zaal  plaats  had 
door  de  deuropeningen  uitkomende  in  andere  zalen.  Voor  dat  geval 
zoude  het  in  de  toekomst  nog  wenschelijk  kunnen  blijken  ook  de 
lucht  kunstmatig  aan  te  voeren,  om  versche  lucht  te  verkrijgen.  Dit 
kan  geschieden  door  ook  in  de  toevoer-kanalen  ventilatoren,  electrisch 
gedreven,  aan  te  brengen.  Voorloopig  achten  wij  die  niet  noodig, 
maar  het  is  wel  wenschelijk  dat  bij  de  constructie  der  toevoer- 
kanalen  er  op  gerekend  wordt  deze  zoo  in  te  richten,  dat,  mocht 
dit  later  noodzakelijk  blijken,  daarin  ventilatoren  zijn  te  plaatsen. 
Voor  het  geheele  Museumgebouw  zullen  voor  afvoer  ongeveer  20 
electrisch  bewogen  ventilatoren  van  verschdlende  grootte  noodig  zijn. 
De  kosten  van  aankoop  van  een  zoodanigen  ventilator  kunnen  per 
stuk  gemiddeld  op  ongeveer  ƒ 150  worden  gesteld.  Van  het  maken 
van  een  begroeting  van  de  geheele  installatie,  als  niet  tot  onze 
opdracht  behoorende,  vermeenen  wij  ons  te  moeten  onthouden. 
Naar  aaideiding  van  het  bovenstaande  stellen  wij  aan  de  Afdeeling 
voor  het  volgende  antwoord  aan  den  Minister  van  Binnenlandsche 
Zaken  te  geven  : 
„In  antwoord  op  het  schrijven  van  Uwe  Excellentie  d.d.  13 
September  j.1.  N".  2345,  afd.  K.W.  en  onder  terugzending  der 
daarbij  gevoegde  bijlagen,  hebben  wij  de  eer  te  berichten  dat 
een  doelmatige  inrichting  ter  ventileering  van  de  bovenzalen  van 
’s  Rijks-iMuseum  te  Amsterdam  ons  voorkomt  te  moeten  bestaan  uit 
electrisch  gedreven  ventilatoren,  ten  getale  van  ongeveer  20,  die  de 
lucht  uit  die  zalen  aan  de  bovenzijde  afvoeren  naar  de  ruimten 
boven  de  zoldering,  van  zoodanig  vermogen  dat  per  uur  in  alle 
omstandigheden  het  luchtvolume  dier  zalen  wordt  afgevoerd,  met 
aan  voer  van  versche  lucht  uit  de  overdekte  binnenplaatsen,  op  zoo- 
danige wijze  dat  de  versche  lucht,  gelijkmatig  verdeeld,  over  de 
geheele  lengte  der  zalen,  iets  boven  den  vloer,  in  horizontale  richting 
