157 
rutschungsgefâhrlich , und die geringste Bewegung desselben 
kônnte die Fassungsrôhren zerreifèen, verschieben, die Quelle 
verstopfen und wieder auf andere Auswege zwingen und aile 
Arbeit wàre verge bli ch. 
b) Nur bei der prinzipiell richtigen Fassung ist eine sehr 
wesentliche und dauernde Zunahme des Quellertrages voraus- 
zusehen. Es isl sehr wahrscheinlich, dafè die richtige Vertiefung 
und Fassung den Erlrag, gegenüber dem jetzt ausqucllenden, 
mehr als verdoppeln werde. 
Da wo die Waldstrafèe nôrdlich des St. Michaelsbrunnens aus 
dem Walde heraus in eine Lichtung tritt, liegt unter der Strafèe 
über steilem nischenfôrmigem Rasengehànge ein Brunnentrog, 
der von einer Quelle gespeist wird. Die Nische mit Spuren alter 
Abrutschungsbewegungen ist auch noch oberhalb der Strafèe in 
den Wald hinaufgreifend zu verfolgen und tief unterhalb des 
Brünnleins sind wiederum nasse Stellen. Aucb hier dürfle eine 
Grabung Erfolg haben. Man müfète mit Stollen etwa 5 bis 10 m 
unterhalb des Brunnenlrogs in der Richtung der Nische in den 
Abhang hineinstechen. Unter dem Schutt wiirde man wahr- 
scheinlich bald Wasser finden und darunter feste Felsunterlage. 
Auf der Felsunterlage müÊte der Stollen dem Wasser enlgegen 
geführt werden, bis man annehmen kann, dafè ailes gefafèt sei 
und keine seitlichen Adern mehr verloren gehen. 
Für die Einrichtung einer Wasserversorgung kônnen lhnen 
vielleicht noch folgende Notizen dienen : 
Das Réservoir zur Ausgleichung der Schwankungen im 
Wasserverbrauch innerhalb eines Tages sollle immer wenigstens 
so grofè sein, dafè es einen ganzen Tagesverbrauch aufzuspeichern 
vermag. Dann kônnen Sie durchschnittlich eine Villa sehr wohl 
mit 1 Minutenliter Wasser versehen, d. h. also, es kônnten an 
die Wasserversorgung ungefâhr so viele Villen angeschlossen 
werden , als Sie Minutenliter Ihrem Réservoir bei trockener Zeit 
zuzuführen vermôgen — vorausgesetzt durch gut mit Hahnen 
verschlossene Wasserversorgung. Der wirksame Wasserdruck 
sollte hôchstens 50 m betragen, um nicht bestândige Hahnen- 
reparaturen etc. nach sich zu ziehen ; 30 m für das hôchste Haus 
sind reichlich genug. Wenn die Wasserversorgung auch gegen 
