4 
Natuurkunde. — De Heer W. H. Julius brengt namens de daartoê 
aangewezen commissie het volgende advies uit naar aanleiding 
van een schrijven van Z. E. den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, N°. 827 Afd. KW., d.d. 27 Maart 1915, betreffende 
brandgevaar in het Mauritshuis te ’s-Gravenhage. 
De commissie, door den Voorzitter der Natuurkundige Afdeeling 
aangewezen om het advies uit te brengen, door Z. E. den Minister 
van Binnenl. Zaken bij schrijven van 27 Maart 1915 gevraagd 
aangaande maatregelen tegen brandgevaar in het Koninklijk Kabinet 
van Schilderijen te ’s-Gravenhage, heeft zich in de eerste plaats 
gewend tot den Directeur van genoemd Kabinet, die zelf den Minister 
op de wenschelijkheid van het instellen van een onderzoek hier- 
omtrent had gewezen (in verband met een opstel van Dr. N. G. 
van Huffel in „De Bouwwereld” over brand). 
Zoowel den Directeur van het Kabinet, Prof. W. Martin, als den 
Rijksbouwmeester, den Heer Knuttel, vond de commissie dan ook 
ten volle bereid tot het verstrekken van alle gewenschte inlichtingen 
over de beveiligingsmiddelen welke thans in het Mauritshuis worden 
aangewend. 
Een gebouw, waarvan kap, vloeren, trappen, lambrizëeringen, enz. 
in hout zijn uitgevoerd, kan aan de hoogste eischen van veiligheid 
tegen brandgevaar uit den aard der zaak nimmer voldoen. Neemt 
men dit in aanmerking, dan mag gezegd worden dat het geheele 
sielsel van maatregelen tot het. voorkomen, het tijdig opmerken en 
het blusschen van brand, die zou kunnen zijn ontstaan door toedoen 
van bezoekers, of door onachtzaamheid van personeel of werkvolk, 
of als gevolg van de verwarming door kachels, op onze com- 
missie over het geheel een gunstigen indruk maakte. Wel is waar 
levert de aanwezigheid van vuur in een museum, vooral wanneer 
dit niet brandvrij geconstrueerd is, altijd eenig gevaar op ; maar 
daar centrale verwarming volgens een systeem dat in het Maurits- 
huis zou kunnen worden toegepast, door de deskundigen geacht 
wordt, voor de schilderijen niet slechts een gevaar doch een beslist 
nadeel te zijn, moet men in het gegeven geval wel genoegen nemen 
met het kachelstelsel en met de stipte controle die op de behande- 
ling der kachels wordt uitgeoefend. 
Het dagelijks wegbrengen van de gedoofde kachels naar het 
overwelfde onderhuis ; de geregelde rondgangen door het gebouw, 
streng nagegaan met behulp van eontróle-klokken ; de aanwezige 
brandkranen en extincteurs ; de directe electrische verbinding met 
de kazerne van de brandweer; de eveneens gecontroleerde nachte- 
