6 
springen indien metallische verbinding ontbreekt. Op den zolder nu 
bevinden zich bijv. lange ijzeren schoorsteenslapers, die eindigen op 
korten afstand van de (in het afleiderstelsel opgenomen) dakgoot. 
Een daar eventueel overspringende vonk zou het houtwerk van de 
kap doordringen en brand kunnen stichten. Zoo zijn er verschillende 
bedenkelijke plaatsen aan te wijzen. Een waterleidingbuis loopt op 
kleinen afstand langs een geisoleerde groote ijzeren deur, in wier 
nabijheid brandbaar materiaal (papier) is opgeborgen. De schilderijen 
hangen aan lange horizontale ijzeren stangen, die meestal slechts 
door kleine tusschenrui uiten van volgende stangen gescheiden zijn, 
hier en daar telefoondraden ontmoeten, of dicht bij deelen van het 
afleiderstelsel komen. Zulke situaties behooren vermeden te worden. 
Indien geen overwegende technische of aesthetische bezwaren zich 
ertegen verzetten, verdient het aanbeveling, de metalen ophangstangen 
en balustrades te vervangen door dergelijke hulpmiddelen van hout. 
Mocht het evenwel noodig zijn, de genoemde metalen voorwerpen 
te behouden, dan sluite men ze aan het bliksemafleiderstelsel aan. 
Bij inspectie van de afleiderstangen op het dak is aan de com- 
missie gebleken dat sommige deelen daarvan sterk ingeroest zijn en 
geheel vernieuwd moeten worden. 'Van minstens evenveel belang 
als de jaarlijksehe weerstandsmeting en de controle der grond ver- 
bindingen, is het geregeld nazien of de deelen van het afleiderstelsel 
over hunne volle lengte nog steeds de voldoende dikte bezitten. 
De commissie stelt voor, dat aan den Technischen Dienst van de 
Rijks Telegraaf, die met het gewone toezicht op de afleiders is belast, 
thans worde opgedragen alle sterk ingevreten deelen van het bestaande 
afleidende net grondig te herstellen, en tevens alle plaatsen in het gebouw 
op te zoeken, waar de tot nu toe geïsoleerde metaalmassa’s op korten 
afstand van eenig deel van het net zich bevinden, opdat door het 
aanbrengen van verbindingsd raden dan de veiligheid worde verhoogd. 
Indien tijdens de uitvoering van die werkzaamheden wellicht nog 
overleg met de commissie gewenscht mocht worden, verklaart zij 
zich tot deze samenwerking gaarne bereid. 
(get.) W. H. Julius. 
J. P. Kuenen. 
„ A. van Hemekt. 
De vergadering hecht hare goedkeuring aan dit advies, waarvan 
een afschrift met een begeleidend schrijven namens de Afdeeling 
aan den Minister zal gezonden worden. 
Physiologie. — De Heer J. K. A. Wertheim Salomonson demon- 
streert een nieuwen chronoskoop. 
