— B 233 
La température de l’eau d’alimentation est constante et 
presque égale à la température moyenne du fleuve, malgré 
les variations très grandes de cette température. 
Les résultats des analyses bactériologiques sont surtout 
intéressants. 
On a fait, jour par jour, des analyses bactériologiques de 
l’eau des puits, à partir du 17 janvier 1899, jour où l’on a 
commencé à pomper. Ces analyses n’ont, pour ainsi dire, 
été interrompues que dans la période du 14 février au 19 
mars, pendant l’absence du préposé, envoyé à Stockholm 
pour se mettre au courant de ces essais. 
Le tableau de ces analyses journalières est annexé au 
Rapport du service des eaux, en regard de l’analyse des 
eaux du fleuve et des eaux recueillies après filtrage aux 
anciens filtres artificiels n° 3 et n° 4 d’Alelyckan, ainsi 
que des vitesses de filtration dans ceux-ci. 
Voici le résumé des résultats obtenus : 
Eaux du fleuve : 206 analyses. 
Moyenne 769 colonies par c 3 . 
Maximum 7,245 » 
Eaux des filtres artificiels : 343 analyses. 
Moyenne 22 colonies. 
Maximum 357 » 
Dans 14 essais, le nombre de colonies a dépassé 100. 
Voici les résultats obtenus avec les filtres artificiels, de 
1894 à 1899 : 
Eaux filtrées. Eaux non filtrées. 
Nombre 
Nombre de colonies 
Nombre 
d’essais 
Nombre de colonies 
Nombre 
moy. 
max. 
d’essais 
dépassant 
100 colonies 
moy. 
max. 
d’essais 
1894 
19 
71 
236 
0 
676 
9180 
138 
1895 
21 
217 
424 
4 
702 
15435 
203 
1896 
25 
403 
482 
13 
622 
9639 
293 
1897 
53 
1247 
412 
24 
703 
7371 
253 
1898 
49 
1261 
373 
39 
827 
9639 
260 
1899 
22 
857 
843 
14 
769 
7245 
206 
