306 
ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR 
Ces compartiments sont destinés à recevoir les supports, tourbe 
ou pouzzolanes, pour les microbes nitrificateurs. Leur fond est 
constitué par une claie en bois ajouré, de 0 m. 50 sur 1 m. 10, 
qui maintient la matière en laissant largement passer l’air. Les 
planches qui forment cette claie sont découpées à la partie 
inférieure en ligne brisée, de manière à constituer des pointes 
qui répartissent régulièrement le liquide d’arrosage sur toute 
la surface du compartiment situé immédiatement au-dessous. 
11 est facile de se rendre compte de cette disposition très simple 
sur la tigure : elle assure automatiquement la régularité 
d’arrosage d’un compartiment à l’autre. Les matériaux qui 
constituent le support microbien sont maintenus latéralement 
par les murs de la case, au fond par la claie de bois, en avant 
et en arrière par des claies de bois ajourées; le dessus est libre 
pour recevoir les arrosages. 
Chaque case est donc formée ainsi de trois compartiments 
superposés, remplis de tourbe ou de pouzzolanes, séparés par 
deux intervalles vides qui assurent une excellente aération. La 
claie inférieure du compartiment du bas repose sur un épaule- 
ment à quelques centimètres de la tablette inférieure en ciment. 
Les liquides qui s’en écoulent passent par le tuyau central de 
cette tablette et se réunissent dans un bac métallique de 430 
litres placé au-dessous. L’installation comprend ainsi neuf bacs 
de réception de liquide, soit un bac par case. Les liquides 
d’arrosage sont maintenus dans neuf autres bacs métalliques 
de 400 litres, placés à la partie supérieure, à raison d’un bac 
sur chaque case. Le robinet d’écoulement de chacun de ces 
bacs vient goutter dans une gouttière à bascule qui déverse 
automatiquement, nuit et jour, en oscillant autour de son axe, 
à des intervalles qu’on peut régler à volonté en ouvrant plus 
ou moins le robinet du bac, un volume donné de la solution 
à nitrifier dans un bac répartiteur. Ce volume peut également 
varier à volonté en élevant plus ou moins l'axe d’oscillation 
de la gouttière et en modifiant ainsi son centre de gravité et 
ses conditions d’équilibre. On peut donc, à volonté, augmenter 
le nombre des affusions horaires en réduisant leur volume, 
ou réduire le nombre de ces affusions en augmentant leur 
volume. 
Les bacs répartiteurs sont constitués par des cuvettes rectan- 
