38 
V. a) Odpor a reaktance generátoru i drátů sítových budtez tak malé , ze je 
lze zanedbati, t. j. r 0 = O, q 0 = 0, r' — 0, q' = 0, r =0, q = 0. 
V tomto zvláštním případě jest 
ň — rk, L k = Lk , C k = Ck , Qk = Q 
dle (60) 
dle (63) 
dle \64) 
dle (61) 
Q k 
A k = 0, B k = 0, R h = R k , á k =co k , tgoo k = — 
A = 0, B = 0, S, = 2 -p- cos ((Ok + k —1 ») , 
Kk 
S„ = 2-’ -1— sí» (to* + k —1 #) , 
" Kk 
a" = — E S 1 , ji" = — £ S 2 , 
a k = -=r- cos (co k + A—1 ť>) , Pk = -s- sin (oj* + *— 1 #) , 
XV* 
dle (65) 
J k == —, cos = ~~Y~~ — cos ( a>k ^1 » V* = ©* + A 1 ^ > 
xv& 
J" = Ha^TF* = E Vv -!- S 2 2 ” 
napětí uzlové 
Ek Jk Rk = E, jeho íáse = <pk — = &—1 ® » efektivní o* = e , 
napětí sífcwč mezi sousedními dráty 
e ' kt = ek+i, t — eí+2, t = E h ' sin (v t — tyk') , 
kdež jest 
E k ' = 2Esin \ , *,' = 2“i+I-| —90°; efektivní e k ' = e' = 2 e sin 
napětí mezi dvěma libovolnými dráty sítě & ť> ' w a najdeme jako v od¬ 
dílu II. a) 
<9- 
o 
l h t — E'k,h sin (v t — ty'k,ti), kdež E'k, h — 2 E sin [h k) % , 
efektivní e'k, h — 2 e sin ( k — k) — , tyk ~ [k h 2 ) — 90 . 
Dle (59) bude v tomto případě 
£ (r k cc k + (h Q k )=0 a £ (0* r* — «* <*) = 0, a tedy dle (66) 2? ei = 0. 
Jak patrno, jsou při použití středního pomocného vodiče i při wc- 
stejném zatížení fásí napjetí uzlová stejná, a sice rovnají se napjetí fáso- 
vému. 
XIV 
