346 
BÖCKH JÁNOS: 
Ennek folytán feltéve, liogy az újból fúrandó kút 12 hüvelyknyi átmérővel 
előállíttatnék, a Margitszigeten jelenleg 18 lábnyi magasságban kifolyó víznek 
négyszeres mennyisége azaz 60,000 x 4 = 240,000 akó fogna e szerint minden 
24 órában kifolyni és a víz 10 lábnyi magasságban a földszín fölébe felszökni. 
Az ekkép 12 hüvelyknyi átmérővel fúrandó artézi kút előállítására szükséges 
költségek Zsigmondy Vilmos számítása szerint következők lennének : 
a) A fúró háznak és gőzgépnek előállítására, úgymint szükséges fúró esz¬ 
közök beszerzésére . ___ ... ... ... _ ... ... ... 15,000 frt. 
b) Csövek beszerzésére ... .... ... ... .. ... ... ... 8,000 frt. 
c) Fúrási költségek és munkabér... ... ... ... ... ... ._ 27,000 frt. 
Összesen: 50,000 frt 
A kútnak tökéletes előállítása legfeljebb két esztendőre terjedne, de nagyon 
valószinű, hogy a fúrás egy esztendő alatt is foganatosítható lészen, mivel rend¬ 
kívüli nehézségek alig fordulhatnak elő, mely feltevésnek bizonyítékául egyrészt a 
Margitszigeten rövid idő alatt történt 63 ölnyi mély kút fúrása, másrészt a körül¬ 
belül 30 évvel ezelőtt az Orczy-házban a legtökéletlenebb fúró eszközökkel 105 ölny. 
mélységig végrehajtott fúrás szolgál. 
Miután minden artézi kút oly helyen fúrandó, a hol tőszomszédságában 
vagy elegendő nagy vízmedencze, vagy leesapolási árkok, vagy vízvezető csatornák 
léteznek, melyek a befejezett fúrás után a roppant mennyiségben kiszökő vizet 
vagy megemészteni, vagy pedig elvezetni képesek, ezen czélra alkalmasabb hely a 
Városligetnél alig választható, melynek tava egy — egészen a Dunáig vezetendő 
és a városon kívül a Dunába torkoló — leesapolási árokkal van összekötve. 
A belvárosban fekvő utczai csatornák képesek volnának ugyan a nyári hóna¬ 
pokban az artézi kútból keletkezett roppant mennyiségű vizet elvezetni, de koránt¬ 
sem a téli hónapokban, midőn a csatorna-zsilipek elzárvák és a város saját költ¬ 
ségén 240,000 akó vizet naponta a csatornákból kiszivattyuztatni kénytelen 
volna. 
Miután a javaslatba hozott artézi kút legelső feladata leend a városliget 
tavat a szükséges vízzel táplálni, szükségesnek látjuk erre vonatkozólag a követke¬ 
zőket felemlíteni: 
A városligeti tó, mely 27,000 Q ölnyi vízterülettel bír, a nyári hóna¬ 
pokban kipárolgás által 24 óra alatt középszámban 12,096 köbláb vagy 6720 akó 
vizet veszít. 
Hogy a városligeti tónak vízszine mindig egyformán magas maradjon, szük¬ 
séges, hogy az naponta legalább 6720 akó vízzel tápláltassék. Azon esetre, ha a 
városligeti tó egy részvénytársulati vízmű által vízzel tápláltatnék, ennek költségei 
6048 írtra rúgnának még akkor is, ha egy akó víznek ára 6 hónapon át csak 
90 krral számíttatnék és feltéve azon rendkívüli kedvező esetet, hogy egy akó 
Dunavíz hat hónapon át csak 50 krba kerülne, a tónak 6 havi táplálása mégis 
3,360 írtba kerülne. Miután pedig a városligeti tónak vízzel való ellátására terve¬ 
zett Rákos pataki vízvezeték legalább is 61,891 írtba kerülne és illetőleg évenkint 
3094 frtnyi kamatot igényelne, a városligeti köriiti fasor és egyéb utaknak jelen¬ 
legi hiányos locsolása továbbá évenként 3000 frt költséget okoz és daczára annak, 
a Városliget kevés kivétellel poros és homokos oly annyira, hogy szeles napokon a 
( 260 ) 
