462 
Die Garten weit. 
XIII, 39 
Schaupflanze von Asparagus Sprengen. 
Von Hofphotograph W. Höffert in der Kgl. Hofgärtnerei Sanssouci-Potsdam für die „Gartenweit“ 
photographisch aufgenommen. 
teilweise Oberheizung werden wir ja nie entbehren können, 
schon nicht zur Verhütung des schädlichen Niederschlages bei 
Temperaturwechsel, sowie zum Abtauen der gefrorenen Glas¬ 
flächen, damit die Sonne ungehindert auf die Pflanzen ein¬ 
wirken kann. Ist man sich nun über die Lage der einzel¬ 
nen Rohrleitungen im klaren, so ist es notwendig, diese zu 
einem richtig arbeitenden Ganzen zu verbinden. Die besten 
Heizungen sind ja solche, bei denen das Wasser direkt vom 
Kessel aus bis zum höchsten Punkte steigt und dann in 
stetem Fall durch die verschiedenen Häuser geleitet wird. 
Wo dieses nicht angängig ist, z. B. bei ansteigendem Terrain, 
ist der Kessel an der tiefsten Stelle anzubringen. Die Rohr¬ 
leitung steigt dann stetig, sich dem Gelände anpassend, bis 
zum höchsten Punkt, der sich im letzten, 
an höchster Stelle stehenden Hause be¬ 
finden muß. Die Rückläufe brauchen 
dann bei diesem System nicht tiefer als 
der Vorlauf zu liegen, sondern können 
nach Bedarf in gleicher Höhe parallel 
dem Vorlauf wieder zum Kessel zurück¬ 
geführt werden. Das Ausdehnungsgefäß 
befindet sich immer über dem höchsten 
Punkt und muß Verbindung mit der Rohr¬ 
leitung haben. Um ein sogenanntes 
„Ueberkochen“ zu vermeiden, ist dieses 
Ausdehnungsgefäß genügend groß zu 
wählen. Wenn man annimmt, daß 1 Liter 
Wasser sich bei starker Inanspruchnahme 
der Heizung um 0,03 Liter ausdehnt, 
und daß 1 m Rohr von 75 mm Durch¬ 
messer etwa 4 Liter Wasser enthält, so 
kann man sich die Größe des notwendigen 
Behälters selbst leicht ausrechnen. Bei 
kleineren Heizungsanlagen genügt in der 
Regel eine einheitliche Rohrstärke. 
Wenn man annimmt, daß man an 
einen Vorlauf von 75 mm Rohrdurch¬ 
messer etwa 220 Meter Rohr derselben 
Stärke anhängen kann*)» so ergibt sich 
daraus von selbst, daß man einen stär¬ 
keren Rohrdurchmesser des Vorlaufs 
nehmen muß, wenn die Meterzahl der 
angehängten Rohre eine größere ist. 
Wenn man mit späterer Vergrößerung 
rechnet, tut man immer gut, den Vorlauf 
gleich von Anbeginn stärker zu nehmen. 
Bei der projektierten Heizungsanlage 
ist die Sache insofern sehr einfach, da 
sich rechts und links im Verbindungshause 
ein starker Vorlauf von 90 mm Durch¬ 
messer befindet, von dem sich dann die 
einzelnen, 75 mm starken Rohrleitungen 
der Sattelhäuser abzweigen. Der unten 
am Boden befindliche Rücklauf, der ja 
dieselbe Wassermenge, die der Vorlauf 
abgibt, wieder zum Kessel zurück zu be¬ 
fördern hat, muß natürlich wieder die 
gleiche Stärke des Vorlaufs haben. 
Wo es irgend angängig ist, sollte 
bei jeder Heizungsanlage nur eine zen¬ 
trale Entlüftung vorhanden sein, die ihren 
Ausgangspunkt am höchsten Punkte der 
Heizung haben muß und durch ein Bleirohr direkt in das 
Ausdehnungsgefäß geführt wird. In die Drosselklappen, die 
bei gelegentlichem Verschluß eine einheitliche Entlüftung ver¬ 
hindern würden, ist daher ein kleines Loch in der Nähe des 
oberen Randes zum Abzug von Dampf und Luft einzubohren. 
Durch die zentrale Entlüftung werden Zirkulationsstörungen 
vermieden, da der sich sonst in den Heizrohren ansammelnde 
Dampf selbsttätig entweichen kann. 
*) Diese Berechnung erhebt keinen Anspruch auf absolute Ge¬ 
nauigkeit, da hierbei der Auftrieb der betr. Heizung stark mit in 
Frage kommt. An eine Heizung mit starkem Auftrieb kann man 
vielleicht etwas mehr anhängen, an eine solche mit schwachem Auf¬ 
trieb weniger. 
